 
 
lico - RETILAP   
 
 
 
 
    
 
 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
 
 
 
ANEXO GENERAL  
 
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y 
ALUMBRADO PÚBLICO. 
RETILAP 
   
 
 
2010 República  de Colombia
 
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 2 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 
 
SECCIÓN 100 OBJETO._______________________________________________________ 9  
SECCIÓN 110 ALCANCE. ____________________________________________________ 10  
110.1 INSTALACIONES. ________________ 10  
110.2 PRODUCTOS ________________ 10  
110.3 PERSONAS. ________________ 14  
110.4 CONFORMIDAD CON EL PRESENTE REGLAMENTO. ________________ 14  
110.5 EXCEPCIONES. ________________ 14  
SECCIÓN 120 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.________________________________ 15  
120.1  DEFINICIONES. ________________ 15  
120.2 ABREVIATURAS ________________ 27  
120.3  ACRÓNIMOS Y SIGLAS. ________________ 27  
 
CAPÍTULO 2. 
REQUISITOS GENERALES PARA UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 
 
SECCIÓN 200   REQUISITOS GENERALES  DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN._______ 28  
200.1 RECONOCIMIENTO DEL SITIO Y OBJETOS A ILUMINAR. ________________ 28  
200.2 REQUERIMIENTOS DE ILUMINACIÓN. ________________ 28  
200.3 SELECCIÓN DE LUMINARIAS Y FUENTES LUMINOSAS. ________________ 28  
200.3.1  DOCUMENTOS FOTOMÉTRICOS. _____________________________________________ 29  
200.3.2 FLUJO LUMINOSO PARA DISEÑO. ____________________________________________ 31  
200.3.3  DURACIÓN O VIDA ÚTIL  DE LA FUENTE LUMÍNICA. _____________________________ 31  
200.3.4 CARACTERÍSTICAS  REPRODUCCIÓN CR OMÁTICA Y DE TEM PERATURA DE COLOR. 32 
SECCIÓN 210 GENERALIDADES DEL DISEÑO DE ILUMINACIÓN. __________________ 33  
210.1 ILUMINACIÓN EFICIENTE. ________________ 33  
210.2 PROCESO DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN. ________________ 34  
210.2.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO. __________________________________________________ 34  
210.2.2 PLANIFICACIÓN BÁSICA. ____________________________________________________ 35  
210.2.3 DISEÑO DETALLADO. _______________________________________________________ 35  
210.2.4 USO DE SOFTWARE  PARA DISEÑ O DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN. ______________ 35  
210.3 USO RACIONAL Y EFICIENTE  DE ENERGÍA EN ILUMINACIÓN. _______________ 36  
210.3.1 SECTOR RESIDENCIAL. _____________________________________________________ 36  
210.3.2 SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL. _________________________________________ 37  
210.3.3 ALUMBRADO EXTERIOR Y PÚBLICO. __________________________________________ 37  
210.3.4 OTRAS MEDIDAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA APLICACIÓN  URE. _____ 37  
SECCIÓN  220 LA ILUMINACIÓN EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS. ___________________ 38  
SECCIÓN 230 MEDICIÓN DE VARIABLES FOTOMÉTRICAS. _______________________ 39  
230.1 MEDICIÓN  DEL FLUJO LUMINOSO. ________________ 39  
230.2 MEDIDOR DE ILUMINANCIA. ________________ 40  
230.3 MEDIDOR DE LUMINANCIA. ________________ 40  
230.4 PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN._______________ 40  
 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 3 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
CAPÍTULO 3 
REQUISITOS DE PRODUCTOS PARA  IL UMINACIÓN Y  ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
SECCIÓN 300 REQUISITOS GENERALES DE LOS PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN O 
ALUMBRADO PÚBLICO._____________________________________________________ 41  
300.1 DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN DE PRODUCTOS. ________________ 41  
300.2 INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR.___________ 41  
SECCIÓN 305 FUENTES LUMINOSAS ELÉCTRICAS. _____________________________ 41  
310.1 BOMBILLAS INCANDESCENTES. ________________ 43  
310.2  LÁMPARAS  INCANDESC ENTES HALÓGENAS. ________________ 44  
310.3 LÁMPARAS DE MERCURIO   DE BAJA PRESIÓN  TIPO FLUORESCENTES CON 
BALASTO INDEPENDIENTE. ________________ 45  
310.4 LÁMPARAS  FLUORESCENTES COMPACT AS CON BALASTO INDEPENDIENTE. 47  
310.5 LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACT AS CON BALASTO INCORPORADO.__ 47  
310.6 LÁMPARAS  DE DESCARGA DE VA POR DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN. __________ 50  
310.7 LÁMPARAS  DE HALOGENUROS METÁLICOS. ________________ 51  
310.8 LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN. ________________ 51  
310.9 OTRAS FUENTES LUMINOSAS ________________ 53  
310.9.1 LÁMPARAS DE INDUCCIÓN __________________________________________________ 53  
310.9.2 DIODOS EMISORES DE LUZ (LED), OLED o ( LEP). _______________________________ 53  
SECCIÓN 320 LUMINARIAS.__________________________________________________ 53  
SECCIÓN 321 PROYECTORES. ________________ 59  
SECCIÓN 330 BALASTOS. ___________________________________________________ 59  
330. 2  REQUISITOS PARTICULARES  DE  BALASTOS ELECTROMAGNÉTICOS. ______ 60  
330.3  REQUISITOS PARTICULARES  PARA BALASTOS ELECTRÓNICOS.___________ 61  
330.4 BALASTOS PARA LÁMPARAS DE DESCAR GA DE ALTA INTENSIDAD (HID).____ 62  
SECCIÓN 340 ARRANCADORES PARA LÁMP ARAS DE DESCARGA EN GAS. ________ 63  
340.1. ARRANCADORES PARA LÁMPARAS DISTINTAS A LAS DE SODIO.___________ 63  
340.2 ARRANCADORES PARA BOMB ILLAS DE SODIO. ________________ 63  
SECCIÓN 350 CONDENSADORES PARA CONJ UNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARAS  DE 
DESCARGA EN GAS. _______________________________________________________ 64  
SECCIÓN 360 PORTABOMBILLAS O PORTALÁMPARAS. _________________________ 66  
360.1. PORTALÁMPARAS  DE FUENTE  INCANDESCENTES O FLUORESCENTES 
COMPACTAS CON BALASTO INTEGRADO. ________________ 66  
360.2 SOCKETS Y OTROS PORTALÁMPARAS DISTINTOS A LOS TIPO EDISON . _____ 66  
360.3 PORTALÁMPARAS  PARA ALUMBRADO PÚBLICO. ________________ 67  
SECCIÓN 370  FOTOCONTROLES PARA ALUMBRADO PÚBLICO.__________________ 68  
SECCIÓN 380 CONTACTORES PARA CONTROL EN GRUPO DE SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN. ____________________________________________________________ 70  
SECCIÓN 390 POSTES EXCLUSIVOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO. _______________ 71  
390.1 POSTES DE CONCRETO. ________________ 71  
390.2 POSTES Y BRAZOS METÁLICOS. ________________ 73  
390.3 POSTES DE MADERA INMUNIZ ADA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. ___________ 75  
390.4 POSTES  DE MATERIALES NO METÁLICOS  DISTINTOS  A  MADERA O 
CONCRETO. ________________ 76   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 4 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
SECCIÓN 395. PRODUCTOS DEL ALCANCE DEL PRESENTE REGLAMENTO  QUE NO 
TIENEN DEFINIDOS LOS REQU ISITOS ESPECÍFICOS. ________________ 76  
 
 
CAPÍTULO 4 
DISEÑOS Y CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR. 
 
SECCIÓN 410  REQUISITOS GENERALES DEL DISEÑO DE ALUMBRADO INTERIOR. __ 77  
410.1 NIVELES DE ILUMINACIÓN, ILUMINAN CIAS Y DISTRIBUCIÓN DE LUMINANCIAS 77  
410.2 APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL. ________________ 80  
410.3 CONTROL DEL DESLUMBRAMIENTO. ________________ 84  
410.4  UNIFORMIDAD. ________________ 85  
410.5  CONTROL DEL PARPADEO Y EFECTOS ESTROBOSCÓPICOS. ______________ 86  
410.6 DIRECCIONALIDAD DE LA LUZ. ________________ 86  
410.7 EL COLOR EN LA LUZ. ________________ 86  
410.8 CONTROL DEL CALOR PRODUCIDO POR LAS FUENTES LUMINOSAS. ________ 86  
410.9 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. _______________ 87  
SECCIÓN 420  REQUISITOS  ESPECÍFICOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR.____________ 87  
420.1 ALUMBRADO DE ESPACIOS INTERIORES PARA TRABAJO. ________________________ 87  
420.1.1 ALUMBRADO DE OFICINAS. _________________________________________________ 87  
420.1.2 ALUMBRADO EN INSTITUCIONES  EDU CATIVAS, SALAS DE LECTURA Y AUDITORIOS. 88 
420.2.3 ALUMBRADO INDUSTRIAL. __________________________________________________ 89  
420.2.4 ALUMBRADO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. __________________________ 91  
SECCIÓN 430.   CÁLCULOS PARA ILUMINACIÓN INTERIOR. ________________ 91  
430.1 MÉTODO DEL COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN (CU).______ 91  
430.2 MÉTODO DE CAVIDADES ZONALES. ________________ 93  
430.2.1 ÍNDICES DE LAS CAVIDADES. ________________________________________________ 93  
430.2.2 REFLECTANCIAS EFECTIVA S DE LAS CAVIDADES ZONALES . ____________________ 94  
430.2.3 USO DE TABLAS FOTOMÉTRICAS DE COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN –CU __________ 95  
430.2.4 LAS CURVAS ISO K . ________________________________________________________ 96  
430.3 NÚMERO DE LUMINARIAS NECESARIAS  PARA PRODUCIR UNA ILUMINANCIA 
REQUERIDA. ________________ 96  
430.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE LU MINARIAS, BALASTOS Y FUENTES. ____ 97  
430.5 MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR. __________ 97  
430.5.1 FACTOR DE MANTENIMIENTO ________________________________________________ 97  
SECCIÓN  440 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN  LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 98  
440.1 VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN. – VEEI-___________ 98  
SECCIÓN 450  EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE CONTROL DEL ALUMBRADO. _ 100  
450.1 CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO MANUAL. _______________ 101  
450.2 ATENUACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO DE LAS BOMBILLAS O DIMERIZACIÓN 
MANUAL. _______________ 101  
450.3 CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO. _______________ 101  
450.4 PASOS ESCALONADOS CON CONTROL AUTOMÁTICO. _______________ 101  
450.5 SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO S DE NIVELES DE ILUMINACIÓN. _____ 101  
SECCIÓN 460 LA DOMÓTICA Y LA INMÓTICA EN LA ILUMINACIÓN. _______________ 102  
SECCIÓN 470 ALUMBRADO DE EMERGENCIA. ________________________________ 103  
470.1 ASPECTOS  GENERALES _______________ 103  
470.2 INSTALACIONES QUE REQUIEREN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA. ______ 104   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 5 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
470.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACI ÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA.104  
470.4 LOCALIZACIÓN DE LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA. _______________ 105  
470.5 SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. ________________ 105  
470.5.1  ILUMINACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. ________________________ 106  
SECCIÓN 480  ILUMINACIÓN DE AMBIENTES  E INSTALACIONES  ESPECIALES. __ 106  
SECCIÓN 490 PROCEDIMIENTOS PARA LA S MEDICIONES FOTOMÉTRICAS EN 
ILUMINACIÓN IN TERIOR. ___________________________________________________ 106  
490.1 MEDICIÓN DE ILUMINANCIA GE NERAL EN UN ESPACIO CERRADO__________ 106  
490.2 MEDICIÓN DE ILUMINANCIA EN PUESTOS DE TRABAJO. _______________ 111  
490.3 RESULTADOS  DE LAS MEDICIONES. _______________ 114  
 
 
CAPITULO 5 
ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN  EXTERIOR 
 
SECCIÓN 500    REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO.116  
SECCIÓN 510 CONSIDERACIONES TÉCNI CAS DEL DISEÑO DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO. ________________________________________________________________ 118  
510.1 CLASES DE ILUMINACIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS  VÍAS. ___ 118  
510.1.1 VÍAS VEHICULARES. _______________________________________________________ 118  
510.1.2 VÍAS  PARA TRÁFICO PEATONAL Y CICLISTAS. _______________ 120  
510.2  CLASES DE ILUMINACIÓN SEGÚN EL USO Y TIPO DE VÍA. _______________ 120  
510.2.1 REQUISITOS DE ILUMINACIÓN MA NTENIDOS  PARA VÍAS VEHICULARES. _________ 121  
510.2.2 REQUISITOS DE ILUMINACIÓN PARA VÍAS PEATONALES Y DE CICLISTAS. ________ 122  
510.2.3   REQUISITOS  DE ILUMINACIÓN PARA ÁREAS CRÍTICAS. _________________ 122  
510.3 NIVELES EXIGIDOS   LUMINANCIA, IL UMINANCIA EN ALUM BRADO PÚBLICO _ 123  
510.4 GUÍAS DE VISIBILIDAD EN VÍAS DE VELOCIDADES ELEVADAS. _____________ 124  
510.5 LOCALIZACIÓN  DE LUMINARIAS. _______________ 125  
510.5.1 CONFIGURACIONES  BÁSICAS DE LOCA LIZACIÓN DE PUNTOS  DE ILUMINACIÓN. __ 125  
510.5.2 CASOS ESPECIALES DE DISPOSICIÓN DE LUMINARIAS. ________________________ 128  
510.6 USO RACIONAL DE ENERGÍA EN ALUMBRADO PÚBLICO. _______________ 129  
510.6.1 MÁXIMA DENSIDAD DE POTENCIA EL ÉCTRICA PARA ALUMBRADO DE VÍAS. ______ 129  
510.7 COEXISTENCIA DE LAS LUMINARIAS CON LOS ÁRBOLES EN LAS VÍAS. _____ 131  
SECCIÓN 520  DISEÑOS FOTOMÉTRICOS. ___________________________________ 132  
520.1 CRITERIOS DE  DISEÑO. _______________ 132  
520.2 USO DE SOFTWARE EN DISEÑO  FOTOMÉTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO. _ 133  
SECCIÓN 530  CÁLCULOS DE ILUMINANCIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. ______ 134  
530.1. ILUMINANCIA EN UN PUNTO. _________________________________________________ 134  
530.2 MÉTODOS DE CÁLCULO DE ILUM INANCIA PROMEDIO DE UNA VÍA _________________ 135  
530.2.1 MÉTODO EUROPEO DE LOS 9 PUNTOS. ______________________________________ 136  
530.2.2 MÉTODO DEL COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN. _________________________________ 137  
530.3 CÁLCULOS COMPUTARIZADOS DE ILUMINANCIA. _______________ 140  
530.3.1 CAMPO DE CÁLCULO. _____________________________________________________ 140  
530.3.2 POSICIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁLCULO. ____________________________________ 141  
530.3.3 CÁLCULOS EN ACERAS Y CARRILES PARA CICLORRUTAS . _____________________ 141  
530.3.4 ÁREAS DE FORMA IRREGULAR. _____________________________________________ 142  
530.3.5 CÁLCULO DE UNIFORMIDAD GENERAL DE ILUMINANCIA EN ALUMBRADO PÚBLICO. 142 
530.3.6 CÁLCULO DEL VALOR DE RELACIÓN DE ALREDEDORES-SR-. ___________________ 143  
530.4 ESQUEMA DE MANTENIMIENTO INST ALACIONES DE ALUM BRADO PÚBLICO. 143   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 6 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
SECCIÓN 535  CÁLCULO S DE LUMINANCIA.___________________________________ 144  
535.1 COEFICIENTE DE LUMINANCIA. _______________ 144  
535.2 CLASIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES  DE LAS CALZADAS (ESTADO SECO). _ 146  
535.3 TABLAS  R _______________ 148  
535.4. CÁLCULO DE LA LUMINANCIA PROMEDIO SOBRE LA VÍA. _______________ 151  
535.4.1 POSICIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁLCULO. ____________________________________ 152  
535.4.2 POSICIÓN DEL OBSERVADOR . ______________________________________________ 153  
535.4.3 LA UNIFORMIDAD LONGITUD INAL DE LA LUMINANCIA (U L)._____________________ 153  
535.4.4 NÚMERO DE LUMINARIAS  INCLUIDAS EN EL CÁLCULO . ________________________ 153  
535.4.5  CÁLCULO DE LAS CARACTERÍSTI CAS DE CALIDAD DE LA LUMINANCIA. _________ 153  
535. 4.6  CALCULO DE DESLUMBRAMIENTO. _________________________________________ 154  
SECCIÓN  540.   MEDICIONES FOTOMÉTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. _______ 156  
540.1 EVALUACIÓN DEL VANO SELECCIONADO PARA LA MEDICIÓN. ____________ 157  
540.2 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN. _______________ 157  
540.2.1 MARCACIÓN DE LA VÍA. ____________________________________________________ 158  
540.2.2  MALLA DE MEDICIÓN. _____________________________________________________ 158  
540.3  MEDICIONES QUE DEBEN APLICA RSE SEGÚN EL TIPO DE VÍA. ____________ 159  
540.3.1 EVALUACIÓN DE LUMINANCIA. ______________________________________________ 160  
540.3.2 EVALUACIÓN DE LA ILUMINANCIA. __________________________________________ 161  
540.3.3  SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE MEDICIÓN. __________________________________ 161  
540.3.4  COMPETENCIA DE PERSONAL RESPONSABLE DE LAS MEDICIONES. ____________ 162  
540.3.  INFORME DE LA MEDICIÓN. _________________________________________________ 162  
540.4 CASOS EN LOS CUALES NO ES FACTIBLE LA MEDICIÓN. 163  
540.5 CÁLCULOS FOTOMÉTRICOS UTILIZANDO LOS DATOS DE LAS MEDICIONES. _ 163  
SECCIÓN 550 REDES ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO. ________________________________________________________________ 165  
550.1 REQUISITOS GENERALES DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO._______ 165  
550.2 TOPOLOGÍA DE LA RED ELÉCTRICA. _______________ 165  
SECCIÓN 560 ILUMINACIÓN DE OTRAS ÁREAS DEL ESPACIO PÚBLICO. __________ 166  
560.1 ILUMINACIÓN DE GRANDES ÁREAS DEL ESPACIO PÚBLICO._______________ 166  
560.2 ILUMINACIÓN DE FACHADAS DE ED IFICIOS Y MONUMENTOS PÚBLICOS. ____ 167  
560.3 ILUMINACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS O RECREATIVOS. ____________ 170  
560.3.1 CRITERIOS GENERALES. ___________________________________________________ 170  
560.3.2 CONTROL  DEL EFECTO ESTROBOSCÓPICO. _________________________________ 171  
560.3.3 DISPOSICIÓN DE SOPORTES DE LO S EQUIPOS DE ALUMBRADO DE CAMPOS 
DEPORTIVOS.  ___________________________________________________________________ 171  
SECCIÓN 570 ILUMINACIÓN DE TÚNELES. ____________________________________ 173  
570.1 PARÁMETROS DE DISEÑO PARA ILUMINACIÓN DE TÚNELES. ______________ 174  
570.2  CLASIFICACIÓN DE LOS TÚNELES. _______________ 174  
570.3 REQUISITOS PARA LA ILUMINACIÓN  DE TÚNELES DURANTE EL DÍA. _______ 175  
570.4 REQUISITOS PARA LA ILUMINACIÓN DE TÚNELES DURANTE LA NOCHE. ____ 178  
570.5 VISIBILIDAD DENTRO DE UN TÚNEL ILUMINADO. _______________ 178  
570.5.1 RESTRICCIÓN DEL EFECTO  DE PARPADEO O “FLICKER”. ______________________ 178  
570.5.2 GUÍA VISUAL DENTRO DE UN TÚNEL. ________________________________________ 179  
570.6 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE TÚNELES. _______________ 179  
570.6.1 DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL. _____________________________________________ 179  
570.6.2 DISTRIBUCIÓN LONGITUDINAL. _____________________________________________ 180  
570.6.3 DISTRIBUCIÓN  A  CONTRALUZ. _____________________________________________ 180  
570. 7 EQUIPOS PARA ILUMINACIÓN DE TÚNELES. _______________ 180  
570.8 CONTROL AUTOMÁTICO DEL ALUMBRADO DE TÚNELES. _______________ 181   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 7 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
570.9 RECOMENDACIONES ADICIONALES EN LA ILUMINACIÓN DE TÚNELES. _____ 181  
SECCIÓN 575 CONTAMIN ACIÓN LUMÍNICA. ___________________________________ 182  
575.1 ORÍGENES DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. _______________ 182  
575.2 FORMAS DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. _______________ 183  
575.3 CÁLCULO DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. _______________ 183  
575.4 SISTEMA DE ZONIFICACIÓN. _______________ 184  
575.5 FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR (FHS). _______________ 185  
575.6 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN  LUMÍNICA. _______________ 185  
575.7 CÓMO MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. _________ 185  
575.8  LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS DE  EMISIÓN LUMÍNICA HACIA LOS CIELOS 
NOCTURNOS. _______________ 188  
575.9 MANEJO AMBIENTAL EN LOS SIST EMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.________ 189  
SECCIÓN 580 OPERACIÓN Y MANTENIMIENT O DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO. ________________________________________________________________ 189  
580.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. _______________ 189  
580.1.1  OBJETIVOS  DEL SISTEMA DE IN FORMACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO.  ___________________________________________________________________ 189  
580.1.2  INFORMACIÓN DE LA INFRA ESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO_____ 190  
580.2.MANTENIMIENTO. _______________ 191  
580.2.1  MANTENIMIENTO PREVENTIVO. _____________________________________________ 191  
580.2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO. _____________________________________________ 193  
580.2.3 CÁLCULO DEL FACTOR DE MANTENIMIENTO. _________________________________ 194  
 
 
CAPÍTULO 6  
PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
SECCIÓN 610 PROCEDIMIENTO PARA REAL IZAR UN PROYECTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO. ________________________________________________________________ 200  
610.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. _______________ 200  
610.2 CATEGORIZACIÓN DE LOS PROYEC TOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. ________ 201  
610.3 DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. _______________ 201  
610.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. _______________ 202  
610.5 MEMORIAS DE CÁLCULO. _______________ 203  
610.6 PLANOS Y DIBUJOS. _______________ 203  
610.7 EVALUACIÓN DE COSTOS. _______________ 204  
610.7.1 COSTOS DE INVERSIÓN. ___________________________________________________ 204  
610.7.2 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN ,  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ________________ 204  
610.7.3 COSTO ANUAL EQUIVALENTE. ______________________________________________ 205  
610.4 EVALUACIÓN AMBIENTAL. _______________ 207  
 
 
CAPÍTULO 7 
INTERVENTORÍA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
SECCIÓN 700 INTERVENTORÍA DE LOS CONT RATOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO. _______________ 208  
700.1  REQUISITOS GENERALES _______________ 208  
700.2  OBLIGACIONES DE LA INTERV ENTORÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO. ________ 208  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 8 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
CAPÍTULO 8 
VIGILANCIA, CONTROL, DEMOSTRA CIÓN DE LA CONFORMIDAD  
Y REGIMENES SANCIONATORIOS 
SECCIÓN 810 ENTIDADES DE VIGILANCIA.____________________________________ 212  
810.1 SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. _______________ 212  
810.2 PRODUCTOS  DE ILUMINACIÓN  Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DISTINTOS AL 
ALUMBRADO PÚBLICO. _______________ 212  
810.3 ORGANISMOS ACREDITADOS _______________ 213  
810.4 PERSONAS NATURALES QUE ACT ÚAN EN LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN Y/O ALUMBRADO PÚBLICO. _______________ 213  
SECCIÓN 820. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. ___________________________ 213  
820.1 ACREDITACIÓN. _______________ 213  
820.2 LABORATORIOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS. _______________ 214  
820.3 CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS. _______________ 214  
820.3.1 CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE US O DIRECTO Y EXCLUSIVO DEL IMPORTADOR.
 216  
820.3.3 REGULACIONES PARA TRÁMITES DE  CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN. _________ 216  
820.3.4 ROTULADO E INFORMACIÓ N OBLIGATORIA DE PRODUCTOS. ___________________ 216  
820.4 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y 
ALUMBRADO PÚBLICO. _______________ 217  
820.4.1 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO. __________________________________________ 217  
820.4.2 INSPECCIÓN CON FINES DE CERTIF ICACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN. _____ 217  
820.4.3 COMPONENTES DEL DICTAMEN  DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN. ______________ 219  
820.4.4 FORMATOS PARA EL DICTAMEN DE INSPECCIÓN. _____________________________ 219  
820.4.5 EXCEPCIONES DEL DICTAMEN DE INSPECCIÓN. _______________________________ 219  
SECCIÓN 830 RÉGIMEN SANCIONATORIO. ____________________________________ 220  
 
CAPÍTULO 9  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
SECCIÓN 900  MECANISMOS PARA DEMO STRACIÓN DE LA CONFORMIDAD. ______ 224  
900.1 CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA PRODUCTOS. _______________ 224  
900.2 INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE  ILUMINACIÓN O ALUMBRADO PÚBLICO 
CON FINES DE CERTIFICACIÓN. _______________ 225  
SECCIÓN 910 TRANSITORIEDAD EN  ALGUNOS REQUISITOS. ___________________ 225  
910.1 TRANSITORIEDAD EN REQUISITOS DE PRODUCTO. _______________ 225  
 
CAPITULO 10 
INTERPRETACIÓN, REVISIÓN, ACT UALIZACIÓN Y VIGENCIA  DEL 
REGLAMENTO. 
SECCIÓN 1000 INTERPRETACIÓN. ___________________________________________ 226  
SECCIÓN 1010 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN. _________________________________ 226  
SECCIÓN 1020 VIGENCIA. __________________________________________________ 227  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 9 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
  
 
CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 
 
 
SECCIÓN  100  OBJETO. 
 
El presente Reglamento Técnico tiene por objeto f undamental establecer los requisitos y medidas que 
deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a garantizar: los niveles y 
calidades de la energía lumínica requerida en la ac tividad visual, la seguridad en el abastecimiento 
energético, la protección del consumidor y la preser vación del medio ambiente; previniendo, minimizando 
o eliminando los riesgos originados, por la instalación y uso de sistemas de iluminación.   
 
El Reglamento establece las reglas generales que se deben tener en cuenta en los sistemas de iluminación interior y exterior, y dentro de estos últimos, los de alumbrado público en el territorio 
colombiano, inculcando el uso racional y eficiente de energía (URE) en iluminación.  En tal sentido 
señala las exigencias y especificaciones mínimas pa ra que las instalaciones de iluminación garanticen la 
seguridad y confort con base en su buen diseño y desempeño operativo, así como los requisitos de los 
productos empleados en las mismas.  
El reglamento igualmente es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear obstáculos 
innecesarios al comercio o al ejercicio de la libre  empresa, permite garantiz ar que las instalaciones, 
equipos y productos usados en los sistemas de iluminación interior y exterior, cumplan con los siguientes objetivos legítimos:  
 
⇒ La seguridad nacional en términos de garantizar  el abastecimiento energético mediante uso de 
sistemas y productos que apliquen el Uso Racional de Energía 
⇒ La protección de la vida y la salud humana. 
⇒ La protección de la vida animal y vegetal. 
⇒ La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario. 
⇒ La protección del Medio Ambiente 
 Para cumplir estos objetivos legítimos, el pres ente Reglamento Técnico se basó en los siguientes 
objetivos específicos: 
 a) Fijar las condiciones para evitar accidentes po r deficiencia en los niveles de iluminación, luminancia y 
uniformidad en vías, vivienda, sitios de trabajo, est ablecimientos que presten algún servicio al 
público, lugares donde se concentren personas bien sea por motivos, comerciales, culturales o deportivos. 
 
b) Establecer las condiciones par a prevenir accidentes o lesiones en la salud visual causados por 
sistemas de iluminación deficientes. 
 
c) Fijar las condiciones para evitar el desperdi cio de iluminación en dirección de la bóveda celeste 
causada por mal diseño de instalaciones o ejecuciones defectuosas. 
 
d) Establecer las condiciones para evitar alteraciones en los ciclos naturales de animales causada por 
desperdicio en iluminación intrusiva continua en su hábitat. 
 
e) Establecer las condiciones para evitar daños  o realización de riesgos laborales debidos a 
deslumbramiento causado por exceso o carencia de luz. 
 f) Establecer las eficacias mínimas, los valores de pérdidas y las eficiencias para algunas fuentes 
luminosas, balastos y luminarias.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 10 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
g) Unificar parámetros y minimizar las deficiencias  en los diseños de iluminación interior y exterior. 
 
h) Establecer las responsabilidades que deben cumpli r los diseñadores, constructores, interventores, 
operadores, inspectores, propietarios y usuarios de  instalaciones de iluminación, además de los 
fabricantes, distribuidores o importadores de materiales o equipos y las personas jurídicas 
relacionadas con la gestión, operación y prestación del servicio de alumbrado público. 
 i) Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la utilización o difusión de 
indicaciones incorrectas o falsas o la omisión de datos verdaderos que no cumplen las exigencias del 
presente Reglamento. 
 
j) Fijar los requisitos de algunos productos destinados a iluminación, orientados a lograr su 
confiabilidad y compatibilidad. 
 
k) Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la  energía y con esto a la protección 
del medio ambiente y el aseguramiento del suministro eléctrico. 
 
l) Fijar los requerimientos y  procedimientos para demostrar la conformidad con el presente 
reglamento.  
 
 
SECCIÓN  110  ALCANCE. 
 
El presente reglamento aplica a las instalaciones de ilu minación, tanto interior como exterior y en estas 
últimas se incluye el alumbrado público, a los pr oductos utilizados en ellas y a las personas que las 
intervienen,  en los siguientes términos:  
 
110.1  INSTALACIONES. 
 
Los requisitos y prescripciones técnicas de este  Reglamento serán de obligatorio cumplimiento en 
Colombia, en todas las instalaciones de iluminación nuevas, remodelaciones o ampliaciones, públicas o 
privadas. Las prescripciones técnicas del presente  Reglamento serán exigibles en condiciones de 
operación normal de las instalaciones.  No serán exigibles en los casos de fuerza mayor o de orden 
público que las alteren; en estos casos, el propietar io de la instalación procurará reestablecer las 
condiciones exigidas por el presente reglamento en el menor tiempo posible. 
 El presente Reglamento Técnico se aplica a toda  instalación de iluminación o alumbrado público 
construida,  ampliada  o remodelada a partir de su entrada en vigencia, de conf ormidad con lo siguiente: 
 
110.1.1 Instalaciones de iluminación nuevas.  Se considera instalación de iluminación nueva  aquella 
que se construya  con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento Técnico 
de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP.  
110.1.2 Ampliación de instalaciones de iluminación . Se entenderá como ampliación de una 
instalación de iluminación, la que implique aumento de área con requerimiento de iluminación, instalación de nuevas fuentes de iluminación, modificación de la s potencias de las fuentes,  montaje adicional de 
dispositivos, equipos y luminarias. 
 
110.1.3 Remodelación de instalaciones de iluminación y alumbrado público . Se entenderá como 
remodelación de una instalación de iluminación, la sustitución de dispositivos, equipos, controles, 
luminarias y demás componentes de la instalación de iluminación.  La parte remodelada deberá 
demostrar la conformidad con el presente reglamento. 
 
110.2 PRODUCTOS 
 
Son objeto del presente reglamento los productos usados en sistemas de iluminación contemplados en 
la Tabla 110.2 a., los cuales son de mayor utiliz ación en iluminación y alumbrado público y están 
directamente relacionados con el objeto y campo de aplicación de este Reglamento, tales productos 
deben demostrar su conformidad con el RETI LAP, mediante un certificado de producto.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 11 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
ITEM NOMBRE COMERCIAL  DEL PRODUCTO 
1 Arrancadores para lámparas  de descarga de  gas (fluorescentes, sodio, mercurio) 
2 Atenuador automático de luminosidad 
3 Atenuador manual de luminosidad (Dimmer) 
4 Balasto electromagnético  
5 Balastos electrónicos 
6 Bases para fotocontrol 
7 Bombillas o lámparas incandescentes de potencia mayor a 25 W  
8 Bombillas o lámparas Incandescente halógenas 
9 Bombillas o lámparas de descarga en gas a alta presión 
10 Bombillas o lámparas de descarga en gas a baja presión 
11 Bombillas  o lámparas de halogenuros metálicos 
12 Bombillas  o lámparas de mercurio de alta presión 
13 Bombillas  o lámparas de sodio a baja presión 
14 Bombillas  o lámparas de vapor de sodio alta presión 
15 Lámparas para alumbrado de emergencia 
16 Lámparas  o tubos de descarga de gas  tipo tubular recta  fluorescente 
17 Lámparas o tubos de descarga  de gas  tipo tubular circular,  fluorescente  
18 Lámparas o tubos de descarga  de gas  tipo tubular  en U,  fluorescente  
19 Lámpara fluorescente compacta  con balasto integrado. 
20 Lámpara  fluorescente compacta para  balasto no integrado. 
21 Lámparas eléctricas de cabecer a, mesa, oficina o de pie 
22 Condensadores tipo seco para lámparas de descarga en gas 
23 Contactores para sistemas de iluminación exterior 
24 Dimmers o atenuadores de intensidad 
25 Equipos para control automático de iluminación 
26 Fotocontroles , fotoceldas, fotocontroles temporizados 
27 Fusibles  y portafusibles para luminaria de alumbrado público 
28 Luminarias para iluminación interior o exterior, directas e indirectas o combinadas, provistas o no con 
difusor, rejilla o refractor. 
29 Luminarias para alumbrado público. Directas e indirect as o combinadas, provistas o no con difusor, rejilla 
o refractor 
30 Luminarias para túneles 
31 Portabombillas, portalámparas y Sockets  para bombill as o lámparas incandescentes o de descarga y en 
general de soporte y conexión de cualquier fuente lumínica  para uso de iluminación. 
32 Postes de madera, concreto, metálicos o de otros materiales, destinados exclusivamente a iluminación  de 
áreas públicas, de uso público o alumbrado público 
33 Proyectores para iluminación, con fuentes lumínicas de más de 20 W. 
34 Proyectores sumergibles para fuentes ornament ales de agua o piscinas, cualquier potencia  
35 Sensores para control de iluminación. 
36 Soportes o brazos metálicos para luminarias de alumbrado público  
37 LED, OLED o LEP  de potencias mayores a 10 W o arreglos de LEDs   para potencias mayores a 10 W. 
38 Lámparas de inducción  de potencias mayores a 10 W 
 
Tabla 110.2 a.  Productos objeto del RETILAP  
 
Nota:  El presente Reglamento aplica a los productos con nombres comerciales como los definidos en la 
Tabla 110.2 a y no a las partidas arancelarias en las que se pueda clasificar, ya que en esta se pueden 
clasificar productos que no son objeto del RETILAP. 
 Para efectos del control y vigilancia de los produc tos objeto del RETILAP, la Tabla 110.2 b. muestra 
algunas partidas arancelarias y las notas marginales que precisan las condiciones en las cuales un producto, que siendo objeto del RETILAP se puede excluir de su cumplimiento, por ser destinado a 
aplicaciones por fuera del alcance del Reglamento y por tal razón no requieren demostrar conformidad  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 12 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
con el RETILAP.  Cuando se haga uso de exclusiones,  estas se probarán ante las entidades de control, 
con los mecanismos previstos en la normatividad vigente.  
Partida 
arancelaria Descripción según arancel Nota marginal para aplicar o excluir un producto del cumplimiento 
del RETILAP 
8504.10.00.00  Balastos (reactancias) para 
lámparas o tubos de descarga No aplica cuando se fabriquen o impor ten para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina y demás aparatos , máquinas y herramientas siempre 
que tales máquinas o herramientas no estén  consideradas como 
instalaciones que requieran iluminac ión para la presencia de personas. 
8532.25.00.00 Condensadores fijos con dieléctrico 
de papel o plástico. Aplica únicamente a condensadores des tinados para conjunto eléctrico 
de bombillas de descarga en gas 
8532.29.00.00 Condensadores fijos. Aplica únicamente a condensadores destinados a conjunto eléctrico de 
bombillas de descarga en gas. 
85.33.39.10.00 Reóstatos para una tensión inferior 
o igual a 260 V e intensidad inferior 
o igual a 30 A Aplica únicamente para dimmers y at enuadores de intensidad luminosa. 
85.36.50.19.00 Arrancadore s para bombillas de 
descarga en gas No aplica cuando se fabriquen o impor ten para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina y demás aparatos , máquinas y herramientas siempre 
que tales máquinas o herramientas no estén  consideradas como 
instalaciones que requieran iluminaci ón para la presencia de personas   
8536.61.00.00 Portalámparas No aplica cuando se f abriquen o importen para inco rporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén  consideradas como instalaciones 
que requieran iluminación para la  presencia de personas   
8539229000 Las demás lámparas y tubos 
eléctricos de incandescencia, de 
potencia inferior o igual a 200 W, para una tensión superior a 100 V.  Aplica únicamente a bombillas o lámparas de incandescencia de 25 W a 
200 W, de 100 V a 250 V  
8539.21.00.00 Lámparas o Tubos de 
Incandescencia Halógenos de volframio (tungsteno) No aplica cuando se fabriquen o impor ten para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina y demás aparatos , máquinas y herramientas siempre 
que tales máquinas o herramientas no estén  consideradas como 
instalaciones que requieran iluminaci ón para la presencia de personas   
8539.22.10.00 Lámparas o Tubos de 
Incandescencia de potencia inferior o igual a 200 W para una tensión 
superior a 100 V.  Aplica únicamente a bombillas o lámparas de incandescencia de 25 W a 
200 W,  
8539.29.20.00 Lámparas o Tubos de 
Incandescencia.  Aplica únicamente a bombillas o lámparas de incandescencia de 25 W a 
200 W, de 100 V a 250 V 
8539.29.90.00 Lámparas o Tubos de 
Incandescencia.  Aplica únicamente a bombillas o lámparas de incandescencia de 25 W a 
200 W, de 100 V a 250 V 
8539.31.10.00 Lámparas o Tubos de Descarga, 
excepto los de rayos ultravioleta. 
Fluorescentes, de Cátodo caliente. Tubulares Rectos. No aplica cuando se fabriquen o impor ten para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina y demás aparatos , máquinas y herramientas siempre 
que tales máquinas o herramientas no estén  consideradas como 
instalaciones que requieran iluminac ión para la presencia de personas. 
8539.31.20.00 Lámparas o Tubos de Descarga, 
excepto los de rayos ultravioleta. 
Fluorescentes, de Cátodo caliente. Tubulares Circulares No aplica cuando se fabriquen o impor ten para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina y demás aparatos , máquinas y herramientas siempre 
que tales máquinas o herramientas no estén  consideradas como 
instalaciones que requieran iluminaci ón para la presencia de personas   
 
8539.31.30.00 Lámparas o Tubos de Descarga, 
excepto los de rayos ultravioleta. 
Fluorescentes, de Cátodo caliente. Compactos integrados y no 
integrados No aplica cuando se fabriquen o impor ten para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina y demás aparatos , máquinas y herramientas siempre 
que tales máquinas o herramientas no estén  consideradas como que 
requieran iluminación para la presencia de personas. 
8539.31.30.10 Lámpara fluorescente integrada Aplica a todas la s lámparas fluorescentes compactas de potencia mayor 
de 4 W. No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos 
como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de el ectromedicina y demás aparatos, 
máquinas y herramientas, siempre que tales máquinas o herramientas 
no estén  consideradas como inst alaciones que requieran iluminación  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 13 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
para la presencia de personas   
8539.31.90.00 Lámparas o Tubos de Descarga, 
excepto los de rayos ultravioleta. 
Fluorescentes, de Cátodo caliente.  No aplica cuando se fabriquen o impor ten para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina y demás aparatos , máquinas y herramientas siempre 
que tales máquinas o herramientas no estén  consideradas como 
instalaciones que requieran iluminac ión para la presencia de personas. 
8539.32.00.00 Lámparas o Tubos de Descarga, 
excepto los de rayos ultravioleta. 
Lámparas de vapor de mercurio o 
sodio, lámparas de halogenuro metálico No aplica cuando se fabriquen o impor ten para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina y demás aparatos , máquinas y herramientas siempre 
que tales máquinas o herramientas no estén  consideradas como 
instalaciones  que requieran ilumi nación para la presencia de personas. 
8539.39.90.00 Lámparas o Tubos de Descarga, 
excepto los de rayos ultravioleta.  No aplica cuando se fabriquen o impor ten para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina y demás aparatos , máquinas y herramientas siempre 
que tales máquinas o herramientas no estén  consideradas como 
instalaciones que requieran iluminac ión para la presencia de personas. 
8539.90.10.00 Lámparas y tubos eléctricos de 
incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades 
«sellados» y las lámparas y tubos 
de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco. Partes. 
Casquillos de Rosca. No aplica cuando se fabriquen o impor ten para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina y demás aparatos , máquinas y herramientas siempre 
que tales máquinas o herramientas no estén  consideradas como 
instalaciones que requieran iluminac ión para la presencia de personas. 
8539.90.90.00 Lámparas y tubos eléctricos de 
incandescencia o de descarga, 
incluidos los faros o unidades «sellados» y las lámparas y tubos 
de rayos ultravioletas o infrarrojos; 
lámparas de arco. Partes. No aplica cuando se fabriquen o impor ten para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina y demás aparatos , máquinas y herramientas siempre 
que tales máquinas o herramientas no estén  consideradas como 
instalaciones que requieran iluminac ión para la presencia de personas  
9032.90.90.00 Equipos para control automático de 
iluminación No aplica cuando se fabriquen o impor ten para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina y demás aparatos , máquinas y herramientas siempre 
que tales máquinas o herramientas no estén  consideradas como 
instalaciones que requieran iluminac ión para la presencia de personas. 
9405.20.00.00 Lámparas eléc tricas de cabecera, 
mesa, oficina o de pie  A luminarias y lámparas decorativas aplicará solo a los requisitos de 
seguridad contra riesgos de origen el éctrico o térmico. No aplica en los 
aspectos de fotométricos y eficiencia energética. 
9405.40.10.00   Los demás aparatos eléctricos de 
alumbrado. Para alumbrado público. Aplica únicamente a luminarias y proyectores usados en alumbrado 
público, Balastos, condensadores, foto controles, contactores de uso 
exclusivo en alumbrado 
9405.40.20.00    Los demás aparatos eléctricos de 
alumbrado. Proyectores de luz Aplica únicamente a proyectores para iluminación con  fuentes de 
descarga en gas  
9405.40.90.00    Los demás aparatos eléctricos de 
alumbrado. Los demás Aplica únicamente para aparatos eléctr icos de alumbrado o luminarias, 
Balastos, condensadores, fotocontroles,  contactores de uso exclusivo en 
iluminación interior y alumbrado exterior. 
9405.99.00.00 Aparatos de alumbrado (incluidos 
los proyectores) y sus partes Aplica únicamente a aparatos de alumbrado fijo, para iluminación de 
interiores, exterior  y alumbrado público.  
9405.10.9000 Los demás, aparatos de alumbrado 
(incluidos los proyectores) y sus 
partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; 
anuncios, letreros y placas 
indicadoras, luminosos y artículos similares, con fuente de luz 
inseparable, y sus partes no 
expresadas ni comprendidas en otra parte
 A luminarias y lámparas decorativas aplicará solo a los requisitos de 
seguridad contra riesgos de origen el éctrico o térmico. No aplica en los 
aspectos de fotométricos y eficiencia energética. 
 
Tabla 110.2.b  Algunas partidas arancelarias y descripción de  los productos según arancel . 
 
Para permitir el uso de productos en las instalaciones de alumbrado interior o exterior que les aplique el 
presente reglamento, se debe demostrar el cump limiento de los requisitos exigidos, mediante un 
certificado de producto, expedido por un organism o de certificación acreditado por el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC-. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 14 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
El cumplimiento de los requisitos se deberá probar mediante los ensayos pertinentes en laboratorios 
acreditados o reconocidos según la normatividad vigente.  
 
 Los requisitos de producto que se deben probar son: 
 
a. Los establecidos en este Anexo General y particularmente los del capítulo 3. b. Los requisitos de producto contemplados en  norma técnica internacional, de reconocimiento 
internacional o NTC, referidas en el presente anexo, para productos de las instalaciones de 
iluminación para aplicaciones especiales o de aquellos productos de iluminación que no tengan definidos los requisitos en el presente reglamento  
c. Los de producto establecido en norma técnica para aquellos productos que en el presente Anexo 
General les exige  el cumplimiento de una norma técnica. 
 
110.3 PERSONAS. 
 
Este Reglamento deberá ser observado y cumplido por  todas las personas naturales o jurídicas que 
diseñen, construyan, mantengan y ejecuten  actividades relacionadas con las instalaciones de iluminación 
y Alumbrado Público.  Así como por los productore s, importadores y comercializadores de los productos 
objeto del presente reglamento. 
 
La persona  responsable del diseño  de un sistem a de iluminación deberá entregar un documento en el 
cual manifieste que el diseño cumple los  requisi tos aplicables del RETILAP y además deberá contener 
su nombre, su firma, así como su matrícula profesional. Esta persona deberá tener la formación 
académica en materia de iluminación, experiencia  certificable o un certif icado de  la competencia 
profesional  y responderá por los efectos de esa iluminación cuando esta se realiza bajo ese diseño. 
 
110.4  CONFORMIDAD  CON  EL PRESENTE  REGLAMENTO.   
 
Todos los productos objeto del presente reglam ento deben demostrar la conformidad mediante un 
certificado de producto expedido por un orga nismo de certificación acreditado.  
 Toda instalación de iluminación construida, remodela o ampliada durante la vigencia del RETILAP 
requiere  de la declaración de conformidad con este  reglamento, dicha declaración debe ser  suscrita 
por la persona calificada responsable de la construcción del sistema de iluminación, la cual deberá tener formación académica en materia de iluminación, experie ncia certificable o un certificado de competencia 
profesional en materia de iluminación.  
 Las instalaciones que en este reglamento específicament e se determina la exigencia de un dictamen de 
inspección, son consideradas como de certificación plena y  deberán validar la declaración del 
constructor  mediante un dictamen de inspección ex pedido por un organismo de inspección acreditado.  
 
 
110.5
 EXCEPCIONES. 
 
Se exceptúan del cumplimiento del presente reglam ento y por lo tanto de la demostración de la 
conformidad, las siguientes instalaciones y productos: 
 
110.5.1 En instalaciones : 
 
a) Instalaciones de iluminación propias de vehículo s (automotores, trenes, bar cos, navíos, aeronaves). 
b) Instalaciones de iluminación propias de equipos, 
c) Instalaciones propias de electrodomésticos,  máquinas y herramientas, siempre que el equipo, 
máquina o sistema no se clasifique como instalación especial, tal como ascensores, escaleras eléctricas, puentes grúas. 
 
110.5.2 En productos : Que aún estando clasificados en la Tabla 110.2.a estén destinados 
exclusivamente
  a las siguientes aplicaciones: 
 
a) Material publicitario o muestras para ensayos de laboratorio, pruebas o estudios de mercados o que 
ingresen al país de manera ocasional para participar en ferias exposiciones, o que tengan intención  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 15 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
por objeto promocionar mercancías, siempre que su  cantidad no refleje intención alguna de carácter 
comercial, su presentación lo descalifique para su venta, y equipos de uso personal autorizado por 
la SIC o su valor FOB no supere el monto establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN.  La importación de material bajo estas condiciones sólo podrá efectuarse por 
cada importador en la periodicidad determinada por la normatividad vigente. 
b) Donaciones, según lo establecido sobre este particular por la DIAN. 
c) Objetos personales o equipaje de viajeros, según lo establecido sobre este particular por la DIAN. 
d) Envíos de correspondencia, los paquetes postales  y los envíos urgentes, según lo establecido sobre 
este particular por la DIAN. 
e) Productos para ensamble o maquila que se importen en desarrollo de los Sistemas Especiales de 
Importación – Exportación. 
f) Equipos nacionales o importados que fueron facturados y despachados por el productor al 
importador o al primer distribuidor en Colombia antes de la entrada en vigencia del presente 
Reglamento.   
g) Productos para las Instalaciones contempladas en los literales a., b. y c  del numeral 110.5.1. 
h) Materias primas o componentes para la fabricación o repuestos de máquinas, aparatos, equipos u 
otros productos distintos a las instalaciones de ilu minación y alumbrado objeto de este reglamento, a 
menos que otro reglamento les exija el cumplimiento de RETILAP o la máquina o equipo sea una 
instalación clasificada como especial,  
i) Fuentes luminosas para aplicaciones especial es tales como. Control de insectos, aplicaciones 
medicinales, de investigación,  fuentes de Luz de  radiación ultravioleta o infrarrojo  y en general 
aquellos productos asociados a iluminación  pero destinados exclusivamente a aplicaciones distintas 
a la iluminación con propósitos visuales del ser humano. 
j) Los LEDs, OLEDs y los LEPs, de potencias menores a 10 W  y las fuentes con arreglos de LEDs, 
OLEDs o LEPs  de potencia menores a 10 W no son objeto del presente reglamento.   
 
En consecuencia estos productos que se importen o f abriquen en el país con destino exclusivo a estas 
instalaciones de iluminación no requieren demostrar la conformidad con el RETILAP.   
La persona  que haga uso de la exclusión deberá demostra rla ante las autoridades de control y vigilancia 
con los medios  de prueba legalmente aceptados.  
El fabricante o importador deberá conservar y presen tar los documentos probatorios que demuestren las 
condiciones de la exclusión, cuando sean requ eridos por la autoridad de control competente,  
  
SECCIÓN  120  DEFINICIONES  Y ABREVIATURAS. 
 
Para los efectos de aplicación del presente Reglament o se deben aplicar las siguientes definiciones y 
abreviaturas. 
  120.1
  DEFINICIONES.   
 
Para la aplicación e interpretación de este reglamento, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones 
  120.1.1 Relativas al alumbrado público
1 
 
Absorción:  Término general para referirse al proceso medi ante el cual un flujo incidente se convierte 
en otra forma de energía, general y fundamentalmente en calor.  
Acomodación : Proceso mediante el cual el ojo cambia su  distancia focal al mirar objetos colocados 
a diferentes distancias. 
                                                                  
1 Tomado de NTC 900: REGLAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO (Tercera actualización)  
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 16 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Adaptación:  Proceso mediante el cual el sistema vis ual se adapta a mayor o menor cantidad de luz 
o a la luz de un color, diferente al que estaba ex puesto durante el periodo inmediatamente anterior. 
La adaptación resulta en un cambio en la sensibilidad del ojo a la luz. 
Alcance:  Característica de una luminaria que indica la extensión que alcanza la luz en la dirección 
longitudinal del camino. Las luminarias se clas ifican en: de alcance corto, medio o largo. 
Altura de montaje (en una vía): Distancia vertical entre la superficie  de la vía por iluminar y el centro 
óptico de la fuente de luz de la luminaria. 
Ángulo de apantallamiento de una luminaria:  Ángulo vertical medido desde el nadir, entre el eje 
vertical y la primera línea de visión para el cual la fuente de la luz desnuda no es visible. 
Arrancador:  Dispositivo que por sí solo o en asocio con otros componentes,   genera pulsos para 
encender bombillas de descarga  sin precalentamiento.  
Balasto:  Unidad insertada en la red y una o más bombillas de descarga, la cual, por medio de 
inductancia o capacitancia o la combinación de indu ctancias y capacitancias, sirve para limitar la 
corriente de la(s) bombilla(s) hasta el valor requerido. El balasto puede constar de uno o más 
componentes. 
Puede incluir, también medios para transformar la  tensión de alimentación y arreglos que ayuden a 
proveer la tensión de arranque, prevenir el arranque en frío, reducir el efecto estroboscópico, corregir 
el factor de potencia y/o suprimir la radiointerferencia. 
Bombilla o lámpara:  Término genérico para denominar una fuente de luz fabricada por el hombre. 
Por extensión, el término también es usado para denotar fuentes que emiten radiación en regiones 
del espectro adyacentes a la zona visible. Puede asimilarse a la definición de lámpara. 
Campo visual:  Lugar geométrico de todos los objetos o puntos en el espacio que pueden ser 
percibidos cuando la cabeza y los ojos de un observador se mantienen fijos. El campo puede ser 
monocular o binocular. 
Candela (cd): Unidad del Sistema Internacional (SI) de intensidad luminosa. Una candela es igual a 
un lúmen por estereorradián. Una candela se define como la intensidad luminosa, en una dirección 
dada, de una fuente que emite una radiación m onocromática de una frecuencia de 540 x 1012 Hz y en 
la cual la intensidad radiante en esa dirección es 1/683 W por estereorradián. 
Candela por metro cuadrado (cd/m2): Unidad de luminancia. 
Capacidad Visual:  Es la propiedad fisiológica del ojo humano para enfocar a los objetos a diferentes 
distancias, variando el espesor y por tanto la longit ud focal del cristalino, por medio del músculo ciliar.  
Centro óptico de la bombilla:  Centro de una pequeña esfera que podría contener completamente el 
elemento emisor de la bombilla. 
Coeficiente de transmisión luminosa (T): Porcentaje de luz natural en su espectro visible que deja 
pasar una superficie traslucida o transparente. Se expresa en % 
Coeficiente de Utilización (CU ó K): Relación entre el flujo luminoso que llega a la superficie a 
iluminar (flujo útil) y el flujo total emitido por una luminaria. Usualmente, se aplica este término cuando 
se refiere a luminarias de alumbrado público. También se conoce como factor de utilización de la 
luminaria. 
Conjunto eléctrico para una bombilla de descarga:  Todos los componentes necesarios para el 
funcionamiento adecuado de una bombilla de descar ga (balasto, condensador y/o arrancador, 
portabombilla, borneras de conexión, cables, fusible y portafusibles).  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 17 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Conjunto óptico:  Elementos necesarios para controlar y dirigir la luz producida por una o varias 
bombillas (refractor y/o reflector). 
Contaminación lumínica  se define como la propagación de luz artificial hacia el cielo nocturno  
Contraste de luminancia:  Relación entre la luminancia de un objeto y su fondo inmediato, igual a 
(Lo-Lf)/Lf, ó ∆L/Lf, donde Lf  y Lo  son las luminancias del fondo y el objeto, respectivamente. Se debe 
especificar la forma de la ecuación. La relación ∆L/Lf se conoce como la fracción de Weber.  
Cromaticidad de un color:  Longitud de onda dominante o complementaria y de los aspectos de 
pureza de un color tomados como un conjunto. 
Cuerpo negro:  Radiador de temperatura uniforme, cuya ex itancia radiante en todas las partes del 
espectro es el máximo obtenible de cualquier radiad or a la misma temperatura. A este radiador se le 
llama cuerpo negro por que absorberá toda la energía radiante que caiga sobre él. 
Curva Isolux:  Línea que une todos los puntos que tengan la misma iluminancia en el plano 
horizontal, para una altura de montaje de 1 m o 10 m y un flujo luminoso de 1.000 Im. 
Densidad de flujo luminoso:  Cociente del flujo luminoso por el área de la superficie cuando ésta 
última está iluminada de manera uniforme. 
Densidad de flujo radiante en una superficie:  Relación entre el flujo radiante de un elemento de 
superficie y el área del elemento (W/m2). 
Depreciación lumínica : Disminución gradual de emisión lumino sa durante el transcurso de la vida 
útil de una fuente luminosa. 
Deslumbramiento:  Sensación producida por la luminancia dentro del campo visual que es 
suficientemente mayor que la luminancia a la cual los ojos están adaptados y que es causa de 
molestias e incomodidad o pérdida de la capacidad visual y de la visibilidad. Existe deslumbramiento 
cegador, directo, indirecto, incómodo e incapacitivo.  
Nota. La magnitud de la sensación del deslumbramiento depende de factores como el tamaño, la 
posición y la luminancia de la fuente, el número de fuentes y la luminancia a la que los ojos están 
adaptados.  
Diagrama polar:  Gráfica que representa en coordenadas polar es la distribución de las intensidades 
luminosas en planos definidos. Generalmente se repr esentan los planos C = 0° -180°, C = 90° -270° y 
plano de intensidad máxima.  
Difusor:  Elemento que sirve para dirigir o esparcir la lu z de una fuente, principalmente por el proceso 
de transmisión difusa. 
Dispersión:  Separación ordenada de la luz incidente en su espectro de las longitudes de onda que la 
componen, cuando pasa a través de un medio. 
Efecto estroboscópico:  Ilusión óptica que ocasiona que un objeto iluminado por una bombilla de 
descarga sea visible a inte rvalos, dando la impresión de aparent e inmovilidad. Este efecto ocurre 
cuando la velocidad a al que se mueve el objeto es múltiplo de los destellos periódicos de las bombillas. 
Eficacia luminosa de una fuente:  Relación entre el flujo luminoso total emitido por una fuente 
luminosa (bombilla) y la potencia de la misma. La eficacia de una fuente se expresa en lúmenes/vatio 
(lm/W ). 
Nota. El término eficiencia luminosa se usó amplia mente en el pasado para denominar este concepto.   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 18 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Eficiencia de una luminaria:  Relación de flujo luminoso, en lúmenes, emitido por una luminaria y el 
emitido por la bombilla o bomb illas usadas en su interior. 
Energía radiante (Q): Energía que se propaga en forma de ondas electromagnéticas. Se mide en 
unidades de energía tales como joules, ergios o kW-h.  
Espectro electromagnético visible:  Franja del espectro electromagnético comprendida entre 
longitudes de onda de aproximadamente 380 nm a 770 nm. Las longitudes de onda inferiores a 380 nm corresponden a los ultravioleta, y las superiores a los 770 nm, a los infrarrojos.  
Exitancia radiante (M): Densidad de flujo radiante emitido por una superficie. Se expresa en vatios 
por unidad de área de la superficie.  
Factor de absorción:  Relación entre el flujo luminoso absorbido por un medio y el flujo incidente. 
Factor de Balasto: balasto se define como la relación en tre el flujo luminoso de la bombilla 
funcionando con el balasto de producción y el flujo luminoso de la misma bombilla funcionando con el 
balasto de referencia.  
Factor de eficacia de balasto. Es la relación entre el factor de balasto  en porcentaje y la potencia 
tomada  de la red por el balasto. 
Factor de mantenimiento (F
M): Factor usado en el cálculo de la luminancia e iluminancia después 
de un período dado y en circunstancias establecidas. Tiene en cuenta la hermeticidad de la luminaria, 
la depreciación del flujo luminoso de la bombilla, la  clasificación de los nive les de contaminación del 
sitio y el período de operación (limpieza) de la luminaria. 
Factor de uniformidad de iluminancia:  Medida de la variación de la iluminancia sobre un plano 
dado, expresada mediante alguno de  los siguientes valores 
a) Relación entre la iluminancia mínima y la máxima.  
b) Relación entre la iluminancia mínima y la promedio 
Factor de uniformidad general de la luminancia ( Uo): Relación entre la luminancia mínima y la 
luminancia promedio sobre la superficie de una calzada.  
Uo=Lmin/Lpro   en [%]. Es una medida del comportamiento visual que no puede ser inferior a 40% para 
L comprendido entre el rango de 1 cd/m2 a 3 cd/m2, con el fin de que un objeto sea perceptible el 
75% de los casos en un tiempo no mayor a 0,1 s. 
Factor de uniformidad longitudinal de luminancia (U L): La menor medida de la relación 
Lmín/Lmáx  sobre un eje longitudinal paralelo al eje de la vía que pasa por la posición del observador 
y situado en el centro de cada uno de los carriles de circulación.  
Factor de utilización de la luminaria (k): Relación entre el flujo luminoso que llega a la calzada 
(flujo útil) y el flujo total emitido por la luminarla . Usualmente se aplica este término cuando se refiere 
a luminarias de alumbrado público. También se conoce como Coeficiente de Utilización (CU). 
Familia de producto: Para efectos del presente reglamento se  define como familia de producto, a 
los productos de un mismo tipo cuyas  características en aspectos tales como: potencia,  formas 
constructivas, vidas útiles, entre otros  no present an  diferencias sustanciales. Para efectos de 
certificación el Organismo Certificador de Producto  podrá determinar las características técnicas y 
constructivas que le permitan, mediante la aplicación de procedimientos de muestreo y ensayo, establecer las familias sobre las cuales pueda garantiz ar el cubrimiento las certificaciones expedidas. 
Fotocontrol : Dispositivo utilizado, normalm ente, para conectar y desconectar en forma automática 
luminarias de alumbrado público en función de la variación del nivel luminoso. Los fotocontroles  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 19 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
usados comúnmente son del tipo electromagnético y/o electrónico. 
Fusible : Dispositivo utilizado para la protección de conductores y componentes de redes contra 
sobrecorrientes producidas tanto por sobrecarga como por cortocircuito. 
 
Flujo Hemisférico Superior (FHS) se define como el flujo luminoso emitido por el equipo de 
iluminación (luminaria y bombilla) por encima del plano horizontal. Dicho plano corresponde al ángulo 
γ = 90° en el sistema de representación (C, γ). El flujo hemisférico se expresa como un porcentaje del 
flujo total emitido por la luminaria.  
Flujo luminoso ( Φ): Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones por 
unidad de tiempo. Su unidad es el lúmen (Im). 
Flujo luminoso nominal:  Flujo luminoso medido a las 100 h de funcionamiento de la bombilla, en 
condiciones de utilización normales. Se aplica so lo a bombillas de alta intensidad de descarga. 
Flujo útil:  Flujo luminoso recibido sobre la superficie bajo consideración. 
Fotómetro : Instrumento para medir las cantidades fotométricas: tales como luminancia, intensidad 
luminosa, flujo luminoso e  iluminancia. 
Fotometría : Medición de cantidades asociadas con la luz. 
Nota: La fotometría puede ser visual cuando se usa el ojo para hacer una comparación, o física, 
cuando las mediciones se hacen mediante receptores físicos. 
Fuente luminosa : Dispositivo que emite energ ía radiante capaz de excitar la retina y producir una 
sensación visual 
Iluminancia (E): Densidad del flujo luminoso que incide sobre una superficie. La unidad de 
iluminancia es el lux (lx). 
Iluminancia inicial (E inicial): Iluminancia promedio cuando la instalación es nueva. 
Iluminancia promedio horizontal mantenida (Eprom) : Valor por debajo del cual no debe 
descender la iluminancia promedio en el área especificada. Es la iluminancia promedio en el período 
en el que debe ser realizado el mantenimiento. También se le conoce como Iluminancia media 
mantenida 
Iluminación : Acción o efecto de iluminar.  
Nota: Este término no debe ser utilizado para referirse a la densidad de flujo luminoso en una 
superficie. 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) : Es el índice de deslumbramiento molesto procedente 
directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior, definido en la publicación CIE 
(Comisión Internacional de Iluminación) Nº 117. 
Índice de reproducción cromática (IRC) : Las propiedades de una fuente de luz, a los efectos de la 
reproducción de los colores, se valorizan mediante el “Índice de Reproducción  Cromática” (IRC) ó 
CRI (“Color Rendering Index”). Este factor se determina comparando el aspecto cromático que 
presentan los objetos iluminados por una fuente dada con el que presentan iluminados por una “luz 
de referencia”. Los espectros de las bombillas incandescentes ó de la luz del día contienen todas las 
radiaciones del espectro visible y se los considera óptimos en cuanto a la reproducción cromática; se 
dice que tienen un IRC= 100. 
Índice de rendimiento de color (Ra) : Efecto de una fuente de luz sobre el aspecto cromático de los 
objetos que ilumina por comparación con su aspecto bajo una fuente de luz de referencia. La forma  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 20 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
en que la luz de una bombilla reproduce los colores de los objetos iluminados se denomina índice de 
rendimiento de color (Ra). El color que presenta un objeto depende de la distribución de la energía 
espectral de la luz con que está iluminado y de la s características reflexivas selectivas de dicho 
objeto. 
Intensidad luminosa de una fuente puntal de luz en una dirección dada (l) : Cantidad de flujo 
luminoso en cada unidad de ángulo sólido en la dire cción en cuestión. Por lo tanto, es el flujo 
luminoso sobre una pequeña superficie centrada y normal en esa dirección, dividido por el ángulo 
sólido (en estereorradianes) el cual es subtendido por la superficie en la fuente I. La intensidad luminosa puede ser expresada en candelas (cd)  o en lúmenes por estereorradián (lm/sr). 
Instalación de iluminación. Para efectos de este Reglamento, se consideran como instalaciones de 
iluminación los circuitos eléctricos de alimentación, las fuentes luminosas, las luminarias y los dispositivos de control, soporte y fijación que se ut ilicen exclusivamente para la iluminación interior y 
exterior de bienes de uso público o privado, dentro de los límites y definiciones establecidos en el 
presente Reglamento. 
Longitud de onda ( λ): Distancia entre dos puntos sucesivos de una onda periódica en la dirección 
de propagación, en la cual la oscilación tiene la misma fase. La unidad usada comúnmente es el 
nanómetro (nm) (1 nm= 1x10
-9m). 
Lúmen ( lm): Unidad de medida del flujo luminoso en el Sistema Internacional (SI).  
Radiométricamente, se determina de la potencia r adiante; fotométricamente, es el flujo luminoso 
emitido dentro de una unidad de ángulo sólido (un estereorradián) por una fuente puntual que tiene una intensidad luminosa uniforme de una candela.  
Luminancia (L): En un punto de una superficie, en una dirección, se interpreta como la relación entre 
la intensidad luminosa en la dirección dada producida por un elemento de la superficie que rodea el 
punto, con el área de la proyección ortogonal del elemento de superficie sobre un plano perpendicular 
en la dirección dada. La unidad de luminancia es c andela por metro cuadrado. (Cd/m2). Bajo el 
concepto de intensidad luminosa, la luminancia puede expresarse como: 
 
) cos/1(*) ( Φ = dAdIL  
Luminaria : Aparato de iluminación que distribuye, filtra  o transforma la luz emitida por una o más 
bombillas o fuentes luminosas y que incluye todas la s partes necesarias para soporte, fijación y 
protección de las bombillas, pero no las bombillas mismas y, donde sea necesario, los circuitos auxiliares con los medios para conect arlos a la fuente de alimentación. 
Lux ( lx): Unidad de medida de iluminancia en el Sistema Internacional (SI). Un lux es igual a un 
lúmen por metro cuadrado (1 Ix = 1 Im/m
2 )  
Mantenimiento : <Del flujo luminoso> Efecto de mantene r o mantenerse, cuidar su permanencia. 
<Correctivo, prevent ivo> Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que las instalaciones 
puedan seguir funcionando adecuadamente. 
Matriz de Intensidades : Tabla que, en función de los ángulos C y el ángulo γ, define los valores de 
intensidad luminosa que suministra la luminaria en cualquier punto a su alrededor. Los datos de 
intensidad luminosa se pueden dar en candelas por 1.000 Im. 
Nadir : Punto de la esfera celeste diametralmente opuest o a la intersección de la vertical de un lugar 
con la esfera celeste, por encima de la cabeza de l observador. Es el punto exactamente opuesto al 
cenit. 
Niveles Mínimos de iluminación mantenidos: Son los niveles de iluminación adecuado a la tarea 
que se realiza en un local o en una vía. Los ciclos de  mantenimiento y limpieza se deben realizar para 
mantener los valores de iluminación mantenido y te ndrán que sustituirse las bombillas justo antes de  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 21 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
alcanzar este nivel mínimo, de este modo se asegura que la tarea se pueda desarrollar según las 
necesidades visuales. No son niveles de diseño, cuando se realiza el proyecto de iluminación normalmente se establecen niveles de iluminación superiores, según los ciclos de mantenimiento del 
local o de la vía, que dependerá de la fuente de luz elegida, de las luminarias, así como de la 
posibilidad de ensuciamiento. Con el tiempo el valor de iluminación inicial va decayendo debido a la pérdida de flujo de la propia fuente de luz, así como de la suciedad acumulada en luminarias, paredes, 
techos y suelo.  
Plano de trabajo:  Es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual el trabajo es usualmente 
realizado, y cuyos niveles de iluminación deben ser especificados y medidos.  
Potencia nominal de una fuente luminosa : Potencia requerida por la fuente luminosa, según 
indicación del fabricante, para producir el flujo luminoso nominal. Se expresa en vatios (W) 
Protector : Parte traslúcida de una luminaria cerrada,  destinada a proteger las bombillas y los 
reflectores de los agentes externos. Los protectore s pueden ser a su vez, difusores o refractores. 
Proyector : Aparato de iluminación que concentra la luz en un ángulo sólido limitado, con el fin 
reobtener un valor de intensidad luminosa elevado. 
Radiación : Emisión o transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas 
Radiación electromagnética : Radiación de energía asociada a un campo eléctrico y a un campo 
magnético variables periódicamente y que se desplazan a la velocidad de la luz. 
Radiación monocromática:  Radiación caracterizada por una sola frecuencia o longitud de onda. 
Radiación visible : Cualquier radiación electromagnética de longitud de onda adecuada capaz de 
causar sensaciones visuales 
Rendimiento visual : Es el término usado para describir la velocidad con la que funciona el ojo, así 
como la precisión con la cual se puede llevar a cabo una tarea visual. 
El valor del rendimiento visual para la percepción de un objeto se incrementa hasta cierto nivel al 
incrementar la iluminancia o la luminancia del local.  Otros factores que influyen sobre el rendimiento 
visual son el tamaño de la tarea visual y su distancia al observador, así como  los contrastes de color 
y luminancia. 
Reflectancia de una superficie : Relación entre el flujo radiante o luminoso reflejado y el flujo 
incidente sobre una superficie. Se expresa en %. 
ir
φφρ=  
Reflector : Dispositivo usado para redirigir el flujo luminoso de una fuente mediante el proceso de 
reflexión.  
Reflexión : Término general para el proceso mediante el cual el flujo incidente deja una superficie o 
medio desde el lado incidente sin cambios en la frecuencia. 
Reflexión difusa : Proceso por el cual el flujo incidente es redirigido sobre un rango de ángulos. 
Reflexión especular (regular ): Proceso mediante el cual el rayo incidente es redirigido con el ángulo 
especular. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano.  
Nota: El ángulo especular es el ángulo entre la perpendicular a la superficie y el rayo reflejado. Es 
numéricamente igual al ángulo de incidencia que se localiza en el mismo plano del rayo incidente y 
de la perpendicular, pero que se ubica en el l ado opuesto de la perpendicular a la superficie. 
Refracción : Proceso mediante el cual la dirección de un rayo de luz cambia conforme pasa  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 22 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
oblicuamente de un medio a otro en el que su velocidad es diferente. 
Refractor : Dispositivo utilizado para redirigir el flujo luminoso de una fuente, primordialmente por el 
proceso de refracción. 
Sensibilidad al contraste:  La más pequeña diferencia de luminancia que se puede percibir.  
También llamado umbral diferencial de luminancia. 
Sistema de iluminación :  Componentes de la  instalación de iluminación y sus interrelaciones  para 
su operación y funcionamiento. .  
Tarea visual:  Actividad que debe desarrollarse con determinado nivel de iluminación  
Temperatura de color (de una fuente luminosa): Temperatura absoluta de un cuerpo negro 
radiador que tiene una cromaticidad igual a la de la fuente de luz. Se mide en Kelvin ( K). 
Tensión nominal : Valor de la tensión de alimentación especificado por el fabricante y según el cual 
se determinan las condiciones de aislamiento y de funcionamiento de un equipo. Se expresa en 
voltios (V). 
Transmisión (de la luz) : Término genérico usado para referirse al proceso mediante el cual el flujo 
incidente abandona una superficie o un medio por un lado diferente al del lado incidente, sin 
experimentar cambio de frecuencia. 
Transmisión regular : Proceso por el cual el flujo incidente pasa a través de una superficie o medio, 
sin dispersarse 
Transmisión difusa:  Proceso por el cual el flujo incidente que pasa a través de una superficie o 
medio se dispersa.  
Umbral de contraste : Mínimo contraste perceptible par a un estado dado de adaptación del ojo. 
También se define como el contraste de luminancia detectable, durante alguna fracción específica de 
tiempo, que se presenta a un observador. 
Valor de eficiencia energética de la instalación VEII . Valor que mide la eficiencia energética de 
una instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada, cuya unidad de medida es 
(W/m2) por cada 100 luxes.  
Vida promedio (de un lote de fuentes luminosas):  Promedio de tiempo transcurrido, expresado en 
horas, de funcionamiento de un lote de fuentes lu minosas, antes de que haya dejado de funcionar la 
mitad de dicho lote. 
Vida física (de una fuente luminosa):  Promedio de tiempo transcurrido, expresado en horas, antes 
de que la fuente luminosa deje de funcionar completa y definitivamente, por haberse dañado cualquiera de sus componentes, sin que hayan interferido influencias externas. 
Vida económica (de una fuente luminosa):  Período de tiempo transcurrido, expresado en horas, 
hasta cuando la relación entre el costo de reposición de la fuente luminosa y el costo de los lúmen –
hora que sigue produciendo ya no es económicam ente favorable- La vida económica depende, por 
consiguiente, del costo de las fuentes luminosas de  reemplazo, del costo de su instalación en el 
portabombilla (mano de obra) y del costo de la energía eléctrica. 
Vida útil (de una fuente luminosa):  Período de servicio efectivo de una fuente que trabaja bajo 
condiciones y ciclos de trabajo nominales hasta que su flujo luminoso sea el 70 % del flujo luminoso 
total. 
Vida normal (de una bombilla de descarga) : Periodo de funcionamiento a tensión nominal, 
expresado en horas, en ciclos de diez horas, en la posición recomendada por el fabricante.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 23 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Visibilidad : Cualidad o estado de ser perceptible por el ojo. En muchas aplicaciones en exteriores, la 
visibilidad se define en términos de distancia a la  cual un objeto puede ser percibido escasamente por 
el ojo. En aplicaciones en interiores, usualmente se define en términos de contraste o del tamaño de 
un objeto estándar de prueba, observado en condicion es normalizadas de visión, con el mismo 
umbral que el objeto dado. 
 
120.1.2 Relativas al servicio público2 
 
Servicio de Alumbrado Público:  Es el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de 
proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre 
circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un Municipio o 
Distrito. El servicio de alumbrado público compre nde las actividades de suministro de energía al 
sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la 
reposición y la expansión del sistema de alumbrado público. 
Parágrafo: La iluminación de la s zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los 
edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad 
respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad o 
propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de 
carreteras que no estén a cargo del Municipio o Distrito.  
Sistema de Alumbrado Público:  Comprende el conjunto de luminarias, redes eléctricas, 
transformadores de uso exclusivo y en general, todos los equipos necesarios para la prestación del 
servicio de alumbrado público, que no formen parte de las redes de uso general del sistema de 
distribución de energía eléctrica. 
 
120.1.3 Relativas a tránsito3 
 
Accesibilidad:  Condición esencial de los servicios públicos que permite en cualquier espacio o 
ambiente exterior o interior el fácil disfrute de dicho servicio por parte de toda la población. 
Acera o andén:  Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la circulación de 
peatones, ubicada a los costados de ésta 
Alameda:  Es una franja de circulación peatonal arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano. 
Dentro de su sección podrá contener cicloruta. La s alamedas podrán constituirse como zonas de 
control ambiental. 
Autopista:  Vía de calzadas separadas, cada una con dos (2) o más carriles, control total de acceso y 
salida, con intersecciones en desnivel o mediante en tradas y salidas directas a otras carreteras y con 
control de velocidades mínimas y máximas por carril 
Bahía de estacionamiento:  Parte complementaria de la estructu ra de la vía utilizada como zona de 
transición entre la calzada y el andén, destinada al estacionamiento de vehículos 
Berma:  Parte de la estructura de la vía, destinada al  soporte lateral de la calzada para el tránsito de 
peatones, semovientes y ocasionalmente al estaci onamiento de vehículos y tránsito de vehículos de 
emergencia 
                                                                  
 
2 Decreto 2424 julio 18 de 2006. Por el cual se regula  la prestación del servicio de alumbrado público. 
3 Ley 769 del 6 de agosto de 2002. Código de Tránsito de Colombia. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 24 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Bocacalle:  Embocadura de una calle en una intersección 
Carreteable:  Vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos 
Carretera:  Vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles adecuados de 
seguridad y comodidad 
Carril:  Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos 
Cruce e intersección:  Punto en el cual dos (2) o más vías se encuentran 
Glorieta:  Intersección donde no hay cruces directos  sino maniobras de entrecruzamientos y 
movimientos alrededor de una isleta o plazoleta central 
Paso a nivel:  Intersección a un mismo nivel de una calle o carretera con una vía férrea 
Paso peatonal a desnivel:  Puente o túnel diseñado especialmente para que los peatones atraviesen 
una vía 
Paso peatonal a nivel:  Zona de la calzada delimitada por dispositivos y marcas especiales con 
destino al cruce de peatones 
Parqueadero:  Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos 
Parques:  Corresponde a aquellos espacios verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del 
equilibrio ambiental, son elementos representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre 
destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes del municipio, e involucran 
funcionalmente los principales elementos de la estructura ecológica principal para mejorar las 
condiciones ambientales en todo el territorio urbano. 
Peatón:  Persona que transita a pie o por una vía 
Plaza:  Es un espacio abierto tratado como zona dura, destinada al ejercicio de actividades de 
convivencia ciudadana. 
Sardinel:  Elemento de concreto u otros materiales para delimitar la calzada de una vía 
Semáforo:  Dispositivo electromagnético o electrónico para regular el tránsito de vehículos, peatones 
mediante el uso de señales luminosas 
Señal de tránsito:  Dispositivo físico o marca especial. Prev entiva y reglamentaria e informativa, que 
indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías 
Señales luminosas de peligro:  Señales visibles en la noche que emiten su propia luz, en colores 
visibles como el rojo, amarillo o blanco 
Separador:  Espacio estrecho y saliente que independiza dos calzadas de una vía. Por razones de 
seguridad no se deben instalar postes para el alumbrado público en separadores que tengan un ancho inferior a 1,5 m. 
Vehículo:  Todo aparato montado sobre ruedas que permite  el transporte de personas, animales o 
cosas de un punto a otro por vía terres tre pública o privada abierta al público 
Vía: Zona de uso público o privado, abierta al públic o, destinada al tránsito de vehículos, personas y 
animales  
Nota: Para determinar su prel ación se clasifican así:  
Dentro del perímetro urbano: Vía de metro o metr ovía; Vía troncal; Férreas; Autopistas; Arterias;  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 25 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Principales; Secundarias; Colectoras; Ordinari as; Locales; Privadas; Al amedas, Ciclorutas y 
Peatonales.  
En las zonas rurales: Férreas; Autopistas; Carreteras Principales; Carreteras Secundarias; 
Carreteables; Privadas y Peatonales.  
Las autoridades competentes están facultadas para s eñalar las categorías correspondientes a las vías 
urbanas y la prelación en las vías en zonas rurales. 
Vía arteria o avenida:  Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de tránsito sobre las 
demás vías, con excepción de la vía férrea y la autopista 
Vía de metro o metrovía:  Es aquella de exclusiva destinación para las líneas de metro, 
independientemente de su configuración y que hacen par te integral de su infraestructura de operación 
Vía férrea:  Diseñada para el tránsito de vehículos sobr e rieles, con prelación sobre las demás vías, 
excepto para las ciudades donde existe metro, en cu yos casos será éste el que tenga la prelación 
Vía peatonal:  Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones 
Vía principal:  Vía de un sistema con prelación de tr ánsito sobre las vías ordinarias 
Vía ordinaria o local:  La que tiene tránsito subordinado a las vías principales 
Vía troncal:  Vía de dos (2) calzadas con ocho o más carriles y con destinación exclusiva de las 
calzadas interiores para el tránsito de servicio público masivo 
Zona escolar:  Parte de la vía situada frente a un establecimiento de enseñanza y que se extiende 
cincuenta (50) metros al frente y a los lados del límite del establecimiento 
 
120.1.4 Relativas al espacio público4 y planes de ordenamiento5 
 
Espacios Peatonales:  Son los espacios peatonales constituidos por los bienes de uso público 
destinados al desplazamiento, uso y goce de lo s peatones, y por los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el 
espacio urbano. Tienen como soporte la red de andenes, cuya función principal es la conexión 
peatonal de los elementos simbólicos y representativos de la estructura urbana. 
Los espacios peatonales estructurantes son: Las pl azas y plazoletas; la red de andenes; las vías 
peatonales; las zonas de control ambiental, los separ adores, los retrocesos y otros tipos de franjas de 
terreno entre las edificaciones y las vías; los paseo s y alamedas; los puentes y túneles peatonales. 
Los elementos complementarios de los espacios peatonales estructurantes son: 
1. El mobiliario urbano.  
2. La cobertura vegetal urbana, bosques, jardines, arbolado y prados.  
3. Los monumentos conmemorativos y los objetos artísticos.  
4. Otros elementos pertenecientes a bienes de propiedad privada, tales como los cerramientos, 
antejardines, pórticos, fachadas y cubiertas.  
                                                                  
4 LEY 9 de 1989 REFORMA URBANA, Artículo 5. 
5 DECRETO 1504 de 1998 Reglamentario de la Ley 388 de 1997  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 26 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Espacio público:  Es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles privados, destinados por su naturalez a, por su uso o afectación a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los lími tes de los intereses individuales 
de los habitantes. 
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto 
peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y 
tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, 
parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los 
servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento 
urbano en todas sus expresiones, para la preser vación de las obras de interés público y de los 
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y 
preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la 
preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de 
sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o 
debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que 
constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo 
Intersecciones:  Son soluciones viales, tanto a nivel co mo a desnivel, que buscan racionalizar y 
articular correctamente los flujos vehiculares del Si stema Vial, con el fin de incrementar la capacidad 
vehicular, disminuir los tiempos de viaje y reducir la  accidentalidad, la congestión vehicular y el costo 
de operación de los vehículos 
Malla vial arterial principal:  Es la red de vías de mayor jerarquía. Actúa como soporte de la 
movilidad y accesibilidad urbana, regional y de conexión con el resto del país 
Malla arterial complementaria :  Es la red de vías que articula operacionalmente los subsistemas de 
la malla arterial principal, facilita la movilidad de mediana y larga distancia como elemento articulador 
a escala urbana 
Malla vial intermedia:  Está constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula que 
conforma la malla arterial principal y complementaria, sirviendo como alternativa de circulación a 
éstas. Permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala zonal 
Malla vial local :  Está conformada por los tramos viales cuya  principal función es la de permitir la 
accesibilidad a las unidades de vivienda 
Sección vial:  Es la representación gráfica de una vía que es quematiza, en el sentido transversal al 
eje, sus componentes estructurales y de amoblamiento típicos. 
Sistema de Espacio Público:  El espacio público, de propiedad pública o privada, se estructura 
mediante la articulación espacial de las vías peat onales y andenes que hacen parte de las vías 
vehiculares, los controles ambientales de las vías ar terias, el subsuelo, los parques, las plazas, las 
fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos  
Sistema vial:  Red jerarquizada de vías de un municipio o distrito dispue sta para su movilidad y que 
permite su conexión con la red vial regional y nacional  
Zonas de reserva vial:  Son las franjas de terreno necesarias para la construcción o la ampliación de 
las vías públicas, que deben ser tenidas en cuenta al realizar procesos de afectación predial o de 
adquisición de los inmuebles y en la construcción de redes de servicios públicos domiciliarios 
 
  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 27 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
120.2  ABREVIATURAS 
 
Uo = Factor de uniformidad general 
L = Luminancia 
Lmin = Luminancia mínima 
Lprom = Luminancia promedio 
Lf = Luminancia del fondo 
Lo = Luminancia del objeto 
Q = Energía radiante 
M = Exitancia radiante 
E = Iluminancia 
lx = Lux 
η = Eficacia lumínica 
ρ = Reflectancia de una superficie 
ΦR = Flujo luminoso reflejado 
Φi = Flujo  luminosos incidente 
C = Contraste 
q = Coeficiente de luminancia 
Eh = Iluminancia horizontal en el punto p. 
r = Coeficiente reducido de luminancia Qo = Coeficiente promedio de de luminancia 
M1 ..M5   = Clases de Iluminación para  vías vehiculares 
v = Velocidad de circulación 
T = Transito de vehículos 
K = Índice del local 
CU = Coeficiente ó factor de utilización de las  luminarias S
1 = Factor especular 1 
S2 = Factor especular 2 
Kp = Factor especular 
qp = Factor de luminancia para incidencia vertical 
R1..R4 = Clases de superficie 
T.I. = Incremento de umbral 
Lv = Luminancia de velo equivalente 
UL = Factor de uniformidad longitudinal de luminancia 
lm = Lúmen 
λ = Longitud de onda  
CRI ó Ra = Índice de reproducción cromática 
FM =  Factor de mantenimiento 
Ra       =Índice de reproducción cromática  
 
120.3   ACRÓNIMOS  Y SIGLAS. 
 
Para efectos del presente Reglamento y una mayor inform ación, se presenta un listado de los acrónimos 
y siglas comúnmente utilizadas en iluminación; un as corresponden a los principales organismos de 
normalización, otras son de instituciones o asociaciones. 
ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN AMBITO 
SIGLA ACRÓNIMO NOMBRE NORMA 
INTERNACIONAL CIE Commission Internacionale de 
l’Eclairage CIE 
E.E.U.U. IESNA Illuminating Engineering Society of North America IESNA ó IES 
ESPAÑA AENOR Asociación Española de Normalización 
y Certificación UNE 
E.E. U.U. ANSI American National Standards Institute  ANSI 
EUROPA CENELEC Comitè Europèen de Normatization 
Electro- technique EN 
E.E.U.U. ASTM American Standar for Testing and Materials ASTM 
E.E.U.U. NEMA National Electrical Manufacturers Association NEMA 
COLOMBIA ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación  NTC 
INTERNACIONAL IEC International Electrotechnical Comisión IEC 
E.E.U.U. IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE STD 
ARGENTINA IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM 
ARGENTINA AADL Asociación Argentina de Luminotecnia IRAM- AADL 
INTERNACIONAL ISO International Organization for 
Standardization ISO 
ALEMANIA DIN Deutsches Institut fur Normung VDE 
MEXICO  Dirección General de Normas NOM 
MEXICO ANCE Asociación de Normalización y Certificación NMX 
BRASIL ABNT Asociación Brasilera de Normas Técnicas NBR 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 28 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
CAPÍTULO 2.  
 
REQUISITOS GENERALES PARA UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN . 
 
 
SECCIÓN  200    REQUISITOS  GENERALES   DE UN SISTEMA  DE ILUMINACIÓN. 
 
200.1  RECONOCIMIENTO  DEL  SITIO  Y OBJETOS  A ILUMINAR.   
 
Antes de proceder con un proyecto de iluminación se deben conocer las condiciones físicas y 
arquitectónicas  del sitio o espacio a iluminar, sus condiciones ambientales y su entorno, dependiendo de 
tales condiciones se deben tomar decisiones que conduzcan a tener resultados acordes con los 
requerimientos del presente reglamento.  
 
200.2  REQUERIMIENTOS  DE ILUMINACIÓN.  
 En un proyecto de iluminación se deben conocer  los requerimientos de luz para los usos que se 
pretendan, para lo cual se debe tener en cuenta  los niveles óptimos de iluminación requeridos en la  
tarea a desarrollar, las condiciones visuales de quien las desarrolla, el tiempo de permanencia y los fines específicos que se pretendan con la iluminación. Igualmente, el proyecto debe considerar el tipo de luz y   
los  aportes de luz de otras fuentes distintas a las que se pretenden instalar y el menor uso de energía 
sin deteriorar los requerimientos de iluminación. 
 
En todo proyecto de iluminación o alumbrado público se debe  estructurar  un plan de mantenimiento del sistema que garantice  atender los requerimientos de iluminación  durante la vida útil del proyecto, 
garantizando los  flujos luminosos dentro de los niveles permitidos,  lo cual se  denominará el flujo 
luminoso mantenido. 
 200.3
 SELECCIÓN  DE LUMINARIAS  Y FUENTES  LUMINOSAS. 
 
En todos los proyectos de iluminación, se deben eleg ir las luminarias y fuentes luminosas teniendo en 
cuenta, la eficacia lumínica, flujo luminoso, cara cterísticas fotométricas, reproducción cromática, 
temperatura del color de la fuente,  duración y vida útil de la fuente, tipo y características de la luminaria,  
todo esto acorde con las actividades y objetivos de uso de los espacios a iluminar; así como de consideraciones arquitectónicas, ambientales  y económicas. 
 
Para cumplir estos criterios los fabricantes y/o co mercializadores de fuentes luminosas, luminarias, 
balastos  y en general los productos  usados en iluminación  deben suministrar la información exigida  en 
los requisitos de productos  de la sección 300 y complementada con información de catálogos o fichas técnicas de público conocimiento, tal información debe ser la utilizada por los  diseñadores y 
referenciada en las memorias de cálculo. 
 
El diseñador debe tener en cuenta que las luminari as se diseñan para funcionar con determinados tipos 
de fuentes lumínicas existentes en el mercado; es to implica que una vez definido el tipo de fuente, el 
universo de luminarias disponibles se reduce.  Lo mi smo ocurre con las fuentes si primero se define el 
tipo de luminaria.  De manera que la elección deb e hacerse en forma que siempre se use la fuente 
lumínica con una luminaria diseñada para ella o viceversa. 
 
Los criterios que se deben usar  para identificar los tipos de luminarias son:  
⇒Su fotometría 
⇒Su uso 
⇒El tipo de fuente de luz o bombilla  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 29 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
⇒Las dimensiones y forma de la luminaria  
⇒El tipo de montaje o instalación requerido  
⇒Su cerramiento o índice de protección IP 
⇒El tipo de superficie reflectora de su conjunto óptico 
 
200.3.1   DOCUMENTOS  FOTOMÉTRICOS . 
 
Para identificar,  clasificar y seleccionar las fuent es y luminarias  es necesario conocer  sus parámetros 
mediante los documentos fotométricos que  deben suministrar los fabricantes y distribuidores. 
 
a) Matriz de intensidades: Es el principal documento fotométrico de cualquier luminaria y muestra la 
información de distribución de la intensidad lumínica.  
 
b) Diagrama isolux ,  Es una representación a escala de los niveles lumínicos que se alcanzarían sobre 
algún plano horizontal de trabajo en relación con la altura  de montaje.  Permite realizar cálculos gráficos 
manuales bastante precisos punto a punto en instalaciones de alumbrado público, instalaciones 
industriales o en canchas deportivas. 
 
El diagrama Isolux  debe cubrir un área comprendida sobre el plano de trabajo horizontal normal de la 
luminaria en sentido transversal entre –2,5 y +5,0 vece s la altura de montaje. En el sentido longitudinal 
cubre desde 0,0 hasta +7,0 veces la altura de montaje. Lo anterior, asumiendo  que la luminaria se 
encuentra en el punto (0, 0).  
 
El diagrama isolux debe expresar con claridad dos re ferentes, con el fin de establecer los respectivos 
factores de corrección: a) La altura de montaje a la que está referido, (permite establecer la escala) y el 
flujo luminoso de la fuente de luz con la que se realizó.  
 
Para facilitar el cálculo de estos fa ctores de conversión, se debe presentar   el diagrama isolux como si la 
luminaria estuviera a una altura de montaje de 1,0 m y tuviera una bombilla de 1.000 lúmenes.  
 
Las diferentes curvas del diagrama se deben  expresar en luxes. La curva de mínimo valor isolux en el 
diagrama, debe permitir el cálculo de niveles de iluminancia hasta de 1 lux, cuando la luminaria esté 
ubicada en la altura de montaje recomendada por el fabricante y tenga la bombilla igualmente 
recomendada para su uso. El factor de corrección po r la altura de montaje se establece en términos de 
(h0/hm)2 donde hm corresponde a la altura de montaje del proyecto en tanto que ho corresponde a la 
altura a la cual se obtuvo la curva isolux presente. 
 
El factor de corrección por los lúmenes de la bombill a, es directamente proporcional y se expresa como 
(φ1/φo), donde φ1 son los lúmenes del proyecto actual y φo los lúmenes con los cuales se representa la 
curva isolux. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 30 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
c) Diagrama polar de intensidad luminosa : Corresponde a uno o varios planos C específicos en un 
diagrama isocandela. En el modelo CIE, los planos utilizados pa ra conformar diagramas  polares son: el 
que queda justo al frente y atrás de la luminaria (planos C=90o y 270o respectivamente) y el que contiene 
el valor de la máxima intensidad.  Su principal utilización debe ser para establecer la clasificación de las 
luminarias con relación al control que tengan sobre las componentes de la luminaria que contribuyen a efectos deslumbrantes sobre los usuarios. 
 
Como en los sistemas de iluminación se usan varios sistemas de coordenadas, para la aplicación 
adecuada de los documentos fotométricos  se debe tener precisión con cual de ellos se trabaja. 
Considerando que  los más aplicados  son lo s adoptados por la COMMISSION INTERNATIONALE DE 
L”ECLAIRAGE  -CIE- y por la ILLUMINATING  ENGINEERING SOCIETY OF NORTH AMERICA – 
IESNA-, se hacen algunas precisiones sobre estos dos sistemas de coordenadas, en especial sus 
posiciones de referencia. 
 
Planos Verticales C Ángulos Verticales γ 
 
 
 
En la versión CIE, denominadas coordenadas esféricas del tipo ( C - γ  CIE ), el ángulo C inicia en el 
sentido longitudinal de la vía (ángulo C=0o), desde la derecha (visto en pl anta y desde arriba) y avanza 
en sentido contrario al uso horario. Así, la porció n simétrica de una luminaria para alumbrado público 
cubre los ángulos desde C= -90º hasta C= +90º. Cada uno de estos ángulos distingue un PLANO. Así 
que en adelante, no se hará referencia al ángulo C sino al Plano C.  
 
En cada plano C se pueden distinguir los ángulos verticales denominados γ (Gamma). La denominación 
de estos ángulos comienzan en 0º el cual se halla ubicado en la vertical en dirección hacia abajo ( γ=0o ó 
Nadir) y avanzan en forma ascendente hasta la horizontal ( γ =90º). En algunas ocasiones puede incluir 
ángulos verticales hasta 180o (en dirección vertical hacia arriba ó Cenit), para algunas luminarias 
decorativas. 
 En el modelo de coordenadas definido por la IESNA , el ángulo horizontal del diagrama isocandela inicia 
justo al frente de la luminaria (ángulo C=0
o) y avanza en sentido al uso horario, visto en planta, desde 
arriba. Igual que en el modelo anterior, cada ángulo C define un PLANO. Así que en adelante, no se hará 
referencia al ángulo C sino al Plano C.  
 
.Sistema de coordenadas de la CIE Sistema de coordenadas de la IESNA 
 
  
 
Con respecto al ángulo vertical, denominado γ (Gamma), avanza desde la vertical en dirección hacia 
abajo (γ =0o ó Nadir) hasta la horizontal ( γ =90o), aunque en algunas ocasiones puede incluir ángulos 
verticales hasta 180o, es decir en dirección vertical hacia arriba (ó Cenit), para algunas luminarias 
decorativas. El ángulo γ (Gamma) se comporta de manera similar en ambos sistemas de coordenadas.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 31 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Este tipo de coordenadas esféricas se denomina Coordenadas (C - γ  IESNA), y es el sistema de 
coordenadas que se utiliza generalmente para definir la fotometría las luminarias de alumbrado público. 
 
Para hacer una transformación de coordenadas entre si stemas, se utiliza una fórmula que da la relación 
entre planos  C CIE y planos C IES. Esta fórmula es: 
 
CCIE = 90º - C IES 
 
Para los documentos rela cionados con proyectore s, se debe utilizar el  sistema de coordenadas 
rectangulares, provenientes del sistema internacional de medidas y patrones.  
 d) Curvas de coeficientes de utilización.  Expresan el porcentaje del flujo luminoso emitido por una 
luminaria y que cae sobre una superficie determinada.  En alumbrado público corresponderá a la 
superficie de la calzada y en alumbrado interior a la superficie del plano de trabajo o aquella que sea 
objeto del proyecto de iluminación.  Conociendo los requerimientos de iluminación  del lugar  y la curva 
del coeficiente de utilización se puede determinar el tipo de luminaria que se requiere.  
 200.3.2
 FLUJO  LUMINOSO  PARA  DISEÑO.   
 
Para el diseño de iluminación y alumbrado público los cálculos se deben hacer tomando el valor de flujo 
luminoso nominal de las fuentes.  El diseñador d eberá considerar  los factores y características de 
mantenimiento del flujo  luminoso, a lo  largo de la vida de la fuente. 
 
200.3.3   DURACIÓN  O VIDA  ÚTIL  DE LA FUENTE  LUMÍNICA. 
 Uno de los factores  a tener en cuenta en todo proyecto  de iluminación es la vida útil de la fuente,  por lo 
que el fabricante debe suministrar la información sobre el particular. 
 
a) Curvas de Depreciación Luminosa de las Fuentes.   El flujo luminoso de las fuentes luminosas 
decrece en función del tiempo de operación por desgaste de sus componentes.  La curva 
característica de depreciación bajo condiciones de operación nominales varia dependiendo de la sensibilidad de la misma al número de ciclos de encendido y apagado. 
 
Los fabricantes y/o comercializadores de fuentes luminosas deberán disponer en catálogo o en otro 
medio de fácil acceso y consulta la informació n correspondiente a las curvas de depreciación de las 
fuentes. En el mismo sentido deben informarse las condiciones eléctricas de alimentación y encendido para la operación normal de la bom billa, tales como el rango de tens ión de operación nominal de la 
bombilla.  
b) Curva de Mortalidad ó de Vida Promedio de las fuentes luminosas.   El fabricante deberá informar 
sobre la duración de cada tipo de fuente luminosa, pub licando la curva de mortalidad correspondiente, o 
indicando el índice de bombillas sobrevivientes. En es te tipo de curva debe determinarse el porcentaje 
de fuentes que siguen en operación después de un periodo o número de horas de servicio.  Con base en esta curva se puede calcular la probabilidad de falla en cada uno de los periodos (años, meses) de 
funcionamiento de una inst alación de alumbrado y hacer los es timativos de reposi ción de bombillas por 
mantenimiento. 
 
Las bombillas incandescentes se co nsideran con vida hasta cuando éstas dejan  de encender. En el caso 
de las bombillas de descarga en gas, la vida útil de la bombilla se considera hasta cuando su flujo 
luminoso llega al 70% del flujo inicial.  
 
El flujo inicial es el flujo medido en la bombilla a las 100 horas de encendida, operando con un balasto de 
referencia. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 32 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
C) Vida Económica de las fuentes y Análisis Económico de luminarias.  La vida económica de una 
fuente luminosa, es el período expresado en horas después del cual la relación entre el costo de 
reposición y el costo de los lúmenes-hora que sigue produciendo, no es económicamente favorable.  La 
vida económica depende por consiguiente de la curva ca racterística de depreciación, del costo de las 
bombillas de reemplazo, del costo de la mano de obra para el cambio y del costo de la energía 
consumida. 
 
Para efectos del presente reglamento se precisa qu e las fuentes luminosas son usadas como parte de 
una luminaria y por lo tanto en el análisis económico se debe considerar el punto luminoso en su 
totalidad.  Es decir, se debe incluir por una parte el efecto del conjunto óptico (f otometría) y por otra el 
efecto del conjunto eléctrico (eficiencia energética). 
 
Los análisis económicos con fines comparativos o de  evaluación deberán tener como  referencia  los 
niveles de iluminación mantenidos durante el periodo de análisis, debiendo ser tales niveles iguales o 
superiores a los valores mínimos establecidos en el presente reglamento. Cada instalación en particular tendrá una vida económica, dependiendo de los resultad os de las variables incluidas en el análisis 
económico. 
 
200.3.4 CARACTERÍSTICAS DE R EPRODUCCIÓN CROMÁTICA Y DE  TEMPERATURA DE COLOR. 
 
Para la clasificación de las bombillas en función de su Índice de Reproducción Cromática (Ra o CRI),  se 
deben aplicar los valores la Tabla 200.3.4 a. adaptada de la publicación CIE 29.2 de 1986 “ Guía de 
iluminación interior. Segunda edición” . 
Clase Índice de reproducción de color (CRI ó 
Ra) % 
1A >90 
1B 80 a 89 
2A 70 a 79 
2B 60 a 69 
3 40 a 59 
4 < 20 
Tabla 200.3.4 a.  Clasificación de las fuentes luminosas de acuerdo con su Índice de reproducción del Color 
 
Los desarrollos tecnológicos actuales y los estánd ares en fuentes de iluminación permiten determinar 
fácilmente  las características de repr oducción cromática  y temperatura de color, la tabla 200.3.4 b. da 
una orientación al respecto. 
Índice de 
reproducción 
cromática (Ra) o 
(CRI) % Clase Cálido 
< 3.300 K Neutro 
3.300 – 5.000K Frío 
>5.000 K Criterio de aplicación 
Halógenas Fluorescente 
lineal y compacta 
Fluorescente lineal y compacta ≥ 90 1 A 
Halogenuros 
metálicos y cerámicos Halogenuros 
metálicos y cerámicos Fluorescente 
lineal y compacta Principalmente donde la 
apreciación del color sea un parámetro crítico 
Fluorescente lineal y compacta Fluorescente 
lineal y compacta 
Halogenuros metálicos y 
cerámicos 80 - 89 1 B 
Sodio Blanco Halogenuros 
metálicos y 
cerámicos Fluorescente 
lineal y 
compacta En áreas donde la 
apreciación correcta del color 
no es una consideración 
primaria pero donde es esencial una buena 
reproducción de colores 
70 - 79 2 A Halogenuros 
metálicos Halogenuros 
metálicos Halogenuros 
metálicos 
Mercurio < 70 2 B, 3 
y 4 Sodio Mercurio  En áreas donde la calidad de 
apreciación correcta del color 
es de poca importancia 
Tabla 200.3.4 b. Tipos de fuentes luminosas en función de sus características de temperatura de color e índice de 
reproducción cromática  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 33 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
El índice de reproducción cromática y la temperatura de color de la fuente luminosa pueden  incidir  en 
las  condiciones  psicológicas y la percepción estética cuando se realiza una tarea, tales factores pueden 
acentuarse en función del nivel de iluminación. Por lo anterior, en la selección de las de las fuentes 
luminosas los anteriores son factores de importancia a considerar en adición a las preferencias personales, la presencia o ausencia de luz natural y el clima exterior. 
 
En  la escogencia de la fuente luminosa como criterio de selección del índice de reproducción de color 
(Ra) se recomienda tener en cuenta  la Norma Europea UNE EN 12464-1 de 2003 “Iluminación. 
Iluminación de los Lugares de Trabajo. Pa rte 1: Lugares de Trabajo en Interiores”,  que en su  Tabla 5.1 
indica el Índice de Reproducción Cromática (Ra), admisible para tareas o actividades. 
 
SECCIÓN  210    GENERALIDADES  DEL  DISEÑO  DE ILUMINACIÓN. 
 
La luz es un componente esencial en cualquier ambient e,  hace posible la visión del entorno y además, 
al interactuar con los objetos y el sistema visual de los usuarios, puede modificar la apariencia del 
espacio, influir sobre su estética y ambientación y af ectar el rendimiento visual, el estado de ánimo y la 
motivación de las personas. 
 
El diseño de iluminación debe comprender la naturaleza física, fisiológica y psicológica de esas 
interacciones y además, conocer y manejar los métodos y la tecnología para producirlas, pero 
fundamentalmente demanda, competencia,  creatividad e intuición para utilizarlas. 
 
El diseño de iluminación debe definirse como la búsqueda de soluciones que permitan optimizar la 
relación visual entre el usuario y su medio ambiente.  Esto implica tener en cuenta diversas disciplinas y 
áreas del conocimiento. La  solución a una demanda específica de iluminación debe ser resuelta en un 
marco interdisciplinario, atendiendo los diversos aspect os interrelacionados y la integración de enfoques, 
metodologías, técnicas y resultados.   
 210.1
 ILUMINACIÓN  EFICIENTE. 
 La iluminación puede ser proporcionada mediante luz nat ural, luz artificial, en lo posible  se debe buscar 
una combinación de ellas que conlleven al uso racional y eficiente de la energía. En los proyectos de 
iluminación se deben aprovechar los desarrollos tecnológicos de las fuentes luminosas, las luminarias, 
los dispositivos ópticos y los sistem as de control, de tal forma que se tenga el mejor resultado lumínico 
con los menores requerimientos de energía posibles. 
 Un sistema de iluminación eficiente es aquel que, además de satisfacer necesidades visuales y crear 
ambientes saludables, seguros y confortables, pos ibilita a los usuarios disfrutar de ambientes 
agradables, empleando los recursos tecnológicos más apropiados y evaluando  todos los costos que se 
incurren en la instalación, operación y mantenimiento  del proyecto de iluminación se llegue al menor 
valor.  
Los sistemas de iluminación objeto del presente regl amento, deben ser eficientes y por tanto deben  
contemplar el uso racional y eficiente de energía, entre otros requisitos deben observarse los siguientes: 
 
a)  Usar al máximo posible la luz natural.  
b) En todo diseño se deben buscar  obtener las mejores condiciones de iluminación usando fuentes 
luminosas de la mayor eficacia disponible, conjuntos eléctricos de alta eficiencia y luminarias con la 
fotometría más favorable en términ os de factor de utilización. 
 c) En los proyectos nuevos o  remodelaciones de sistemas de iluminación de avenidas, grandes áreas 
o parques deportivos, donde se tienen altos consumos de energía, se debe considerar la posibilidad  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 34 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
de reducir los consumos en las horas de baja circ ulación de personas o vehículos, mediante la 
instalación de tecnologías o prácticas apropiadas de control.   
 
d) En zonas donde se instale alumbrado con bombillas que no permitan cambios de tensión como 
método de reducción de potencia, se deben prever los circuitos eléctricos necesarios o los 
fotocontroles temporizados, para cont rolar el encendido de las bombillas. 
 210.2
 PROCESO  DE DISEÑO  DE ILUMINACIÓN. 
 Un diseño de iluminación debe seguir el  siguiente procedimiento:  
 
 
210.2.1  ANÁLISIS  DEL  PROYECTO.   
 
En esta etapa se debe recopilar y analizar  la información que permita determinar las demandas visuales 
en función de los alcances, interese y limitaciones de l trabajo o tareas a realizar. La identificación clara y 
precisa de estas variables es fundamental para el éxito de cualquier proyecto.  
a) Demandas visuales.  Son una consecuencia de la realización de actividades y para determinarlas se 
debe evaluar la dificultad de las tareas en funció n de sus características y condiciones de realización 
incluso en condiciones difíciles y tiempos prolongados. 
  b) Demandas emocionales . Surgen por la influencia que la luz ejerce sobre el estado de ánimo, 
motivación, sensación de bienestar y seguridad de las personas.   
 
c) Demandas estéticas . Se refieren a la posibilidad de crear ambientación visual, destacar la 
arquitectura, ornamentación, obras de arte, etc.  Para  esto hay que considerar las características físicas 
y arquitectónicas del ambiente así como del mobiliari o y del entorno, la importancia y significado del 
espacio, etc. 
 
d) Demandas de seguridad.  Se determina por una parte, en función de los dispositivos de iluminación 
para circulación de las personas en condiciones normales y de emergencia; y por otra como las características de las fuentes luminosas. 
 
e) Condiciones del espacio , están relacionadas con las caracterís ticas físicas tanto de las áreas a 
iluminar como su entorno.  
  f) Intereses  En el diseño de iluminación se deben conocer los intereses de los posibles usuarios y 
diseñadores de interiores o mobiliario, por lo que se debe apro vechar la oportuni dad de conocer e 
integrar sus opiniones, necesidades y preferencias respecto de las condiciones de iluminación 
 
g) Variables  económicas y energéticas , El análisis debe, no solo tener en cuenta  los costos de 
instalación inicial sino también los de funcionamiento durante la vida útil del proyecto. 
 
h) Restricciones . En el diseño se deben tener en cuenta las restricciones normativas o reglamentarias, 
por razones de seguridad, disposición de la infraes tructura  y ocupación del espacio, aspectos tales 
como la existencia de elementos estructurales, ar quitectónicos, mobiliario, canalizaciones o equipos de 
otros servicios son restricciones  que  se deben tener en cuenta en el sistema de iluminación. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 35 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
210.2.2  PLANIFICACIÓN  BÁSICA.    
 
A partir del análisis de la información reunida en la  etapa anterior, se debe establecer un perfil de las 
características que debe tener la instalación para satisfacer las distintas demandas del lugar. Lo que se 
busca aquí es desarrollar las ideas básicas del diseño  sin llegar a precisar toda vía aspectos específicos. 
Por lo que en esta etapa se deberá contar con un documento de diseño básico.  En este punto se debe 
definir el sistema de alumbrado, características de las fuentes luminosas recomendadas, uso de 
alumbrado natural y la estrategia para su integración con la iluminación artificial. 
 
La mayoría de los datos necesarios para el análisis del proyecto se obtienen de la documentación 
técnica pero, en proyectos  que lo ameriten se debe  realizar un levantamiento visual y eventualmente 
fotométrico, eléctrico y fotográfico en la obra, para verificar y completar datos técnicos e identificar 
detalles difíciles de especificar en planos.  
 210.2.3
 DISEÑO  DETALLADO.   
 El diseño detallado es obligatorio para, alumbrado público, iluminación industrial, iluminación comercial con espacios de mayores a 500 m
2  y en general en los lugares donde se tengan más de 10 puestos  de 
trabajo, iluminación de salones donde se imparta enseñanza,  o lugares con alta concentración de 
personas en una mismo salón (50 o mas), durante periodos mayores a  dos horas.   
En función del perfil definido en la fase de diseño básico, se deben resolver los aspectos específicos del 
proyecto, tales como: 
 
a) La selección de las luminarias b) El diseño geométrico y sistemas de montaje 
c) Los sistemas de alimentación, comando y control eléctricos 
d) La instalación del alumbrado de emergencia y seguridad, cuando se requiera. 
e) Análisis económico  y  presupuesto del proyecto 
 En  esta etapa el diseñador debe presentar mínimo la siguiente documentación técnica: 
 
⇒ Planos de montaje y distribución de luminarias 
⇒ Memorias descriptivas y de  cálculos fotométricos 
⇒ Cálculos eléctricos 
⇒ Una propuesta de esquema funcional de la instalación para propiciar el uso racional de la energía 
⇒ El esquema y programa de mantenimiento. 
⇒ Las especificaciones de los equipos recomendados. 
 
En lo posible el diseño debe consider ar varias alternativas de iluminación. 
 210.2.4
 USO  DE SOFTWARE   PARA  DISEÑO  DE SISTEMAS  DE ILUMINACIÓN.   
 
El software empleado en el cálculo y diseño de sistemas de iluminación debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a. El software debe permitir ingresar la información fotométrica de las fuentes en las coordenadas 
establecidas en el presente reglamento.  
 
b. Deberá disponer de rutinas de ingreso para la información del diseño geométrico. De la misma forma 
deberá permitir ingresar la información relacionada con la identificación del objeto de diseño y del diseñador.  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 36 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
c. Las unidades de medida para los datos a ingresar al software y las de los resultados deben ser 
claramente identificables, seleccionables y visibles.  
 
d. Las rutinas de entrada de datos deben permitir la identificación y/o selección de los parámetros a los 
cuales corresponde la información en cada instante ingresada, tales como: tipo de coordenadas de la 
fonometría empleada, altura de montaje e inclinaci ón de la luminaria, distancias entre luminarias, 
posiciones relativas de las luminarias respecto del local, vía o espacio a iluminar, posiciones de las 
mallas de cálculo y del observador, condiciones am bientales, tipos de superficies e índices de 
reflexión asociados.  
 
e. El software debe permitir el uso de las fotometrías reales de las fuentes y no una modelación puntual 
de las mismas.  En el mismo sentido, y con el obje to de disponer de cálculos más exactos y precisos  
deberá considerar los efectos de reflexiones,  las formas y tamaños de los obstáculos. 
 
f. El software debe permitir identificar las normas internacionales o de reconocimiento internacional 
usadas en sus algoritmos de cálculo, tale s como (CIE, IESNA., NTC, ANSI, etc).  
 
g. En el caso de usar  software para el diseño de alumbrado público, los parámetros de cálculo y los 
resultados  obtenidos deberán cumplir con  los requisi tos  establecidos  en el presente reglamento.  
Para el efecto, parámetros tales como mallas de cálculo, posiciones del observador, factores de mantenimiento con las condiciones ambientales del l ugar y el grado de protección de la luminaria 
usada en la instalación y demás,  deberán validarse ante organismo de inspección  o laboratorio 
acreditado para desarrollar actividades de iluminación a nivel nacional o internacional.  La diferencia 
entre los resultados del software a validar y los obtenidos por el software de referencia empleado por 
el laboratorio u organismo de inspección no podrá ser mayor de 5%, para su aceptación. 
 
h. El software de diseño interior deberá efectuar  los cálculos de iluminancia, uniformidad, 
deslumbramiento, eficiencia energética. Se podrá usar un software independiente para calcular el 
Coeficiente de Contribución de Luz Día - CLD a la instalación.  
 i. Los datos resultantes del diseño no pueden diferir en más del 5%  para el caso de iluminancia  y del 
10% para el caso de  luminancia , respecto de los valores medidos del sistema de iluminación  en 
funcionamiento. 
 
Aunque el software especializado no requiere de un ce rtificado de conformidad de producto, si se 
requiere que tenga una validación de sus resultados en por lo menos 3 de sus aplicaciones, mediante 
pruebas y mediciones  realizadas por un organismo de inspección acreditado. 
 
210.3
 USO  RACIONAL  Y EFICIENTE   DE ENERGÍA  EN ILUMINACIÓN. 
 
Todos los proyectos de iluminación y alumbrado púb lico deben incorporar  y aplicar conceptos de uso 
racional y eficiente de energía, para conseguir una iluminación eficiente sin desatender las demandas 
visuales, los conceptos que se deben aplicar son los siguientes:  210.3.1
 SECTOR  RESIDENCIAL. 
 
a. Aprovechar al máximo la luz natural. 
 
b. Usar Colores claros en paredes y techos permite aprovechar al máximo la luz natural y reducir el nivel 
de iluminación artificial. 
 
c. No dejar encendidas fuentes luminosas  que no se estén utilizando. 
 d. Limpiar periódicamente las bomb illas y luminarias permite aumentar la luminosidad sin aumentar la 
potencia. 
 e. Adaptar la iluminación a las necesidades, prefir iendo la iluminación localizada, además de ahorrar 
energía permite conseguir ambientes más confortables.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 37 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
f. Colocar reguladores de intensidad luminosa de tipo electrónico. 
 
g. Colocar detectores de presencia o interruptores temporizados en zonas comunes (vestíbulos, garajes, 
etc.), de forma que las fuentes luminosas se apaguen y  enciendan automáticamente. 
 210.3.2
 SECTOR  COMERCIAL  E INDUSTRIAL. 
 
a. Aprovechar al máximo la luz natural mediante la instalación de foto sensores que regulen la 
iluminación artificial en función de la cantidad de luz natural, o independizando los circuitos de las lámparas próximas a las ventanas o claraboyas. 
 
b. Establecer circuitos independientes de iluminación para zonificar la instalación en función de sus usos 
y diferentes horarios. 
 
c. Usar sistemas de control centralizado en grande s instalaciones permiten ahorrar energía mediante la 
adecuada gestión de la energía demandada y consum ida, además de efectuar un registro y control 
sobre los eventos que afectan la calidad del servicio. 
 d. Instalar detectores de presencia temporizados en los lugares menos frecuentados (pasillos, servicios, 
almacenes, etc.). 
 e. Instalar controles de iluminación automáticos que apaguen o enciendan las luces en determinados 
horarios, son una fuente de ahorro importante. 
 f. Elegir siempre las fuentes de luz con mayor eficacia energética en función de las necesidades de 
iluminación. 
 
g. Emplear balastos que, ahorran energía, alargan la vida de las bombillas y consigan iluminación más 
agradable y confortable. 
 
h. Realizar un mantenimiento programado de la in stalación, limpiando fuentes de luz y luminarias y 
reemplazando las bombillas en función de la vida útil indicada por los fabricantes. 
 210.3.3
 ALUMBRADO  EXTERIOR  Y PÚBLICO.   
 a. Utilizar luminarias para alumbrado público con fotometrías que le permitan hacer diseños con la 
mayor interdistancia  y menor altura de montaje. 
 
b. Instalar luminarias con el más bajo flujo hemisférico superior (FHS) posible.   
c. Usar conjuntos ópticos con el  mejor factor de utilización y la mejor eficacia lumínica de la. 
 d. Usar equipos para el conjunto eléctrico con baja s pérdidas, dimerizables o que permitan la reducción. 
de potencia. 
 e. Elegir correctamente los ángulos  de apertura para los proyectores. 
 
f. Seguir las recomendaciones sobre posiciones de instalación de proyectores.  
g. Usar controles temporizados para proyectores. 
 
210.3.4
 OTRAS  MEDIDAS  QUE  SE DEBEN  TENER  EN CUENTA  PARA  APLICACIÓN   URE.   
 
a. Usar materiales traslúcidos, difusos que dejen pa sar poco calor radiante y aplíquelo en áreas grandes 
para incrementar  la contribución de luz natural. 
 
b. Usar iluminación localizada en puestos de trabajo, mayor que la general. 
 c. El diseño de la distribución de la iluminación debe ser flexible, de tal manera que pueda permitir una 
reacomodación en la organización del trabajo. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 38 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
d. Usar  fuentes de  luz  más eficaz  y  sa tisfagan los requerimientos de rendimiento de color. 
 
e. Uso de la luminaria más eficiente, que sati sfaga el requerimiento de confort en términos de 
apantallamiento. 
 f. Incrementar las reflectancias de la superficie del salón hasta valores donde no se produzca  
deslumbramiento ,
  disconfort y distracción. 
 
g. Control horario  de apagado y encendido  de sistem as de iluminación, sin comprometer aspectos de 
seguridad. 
 
SECCIÓN   220  LA ILUMINACIÓN  EN EL ANÁLISIS  DE RIESGOS.   
 
Todo diseño de un proyecto de iluminación debe resolver los factores de riesgo propios del sistema de  
iluminación, para lo cual el diseñador deberá hacer una evaluación de tales factores.  En el análisis  se 
deben considerar todos los aspectos de la iluminación relacionados con la salud y  seguridad de las personas, el medio ambiente y la vida animal y v egetal,  en este sentido debe considerase los 
requerimientos  de iluminación de emergencia, en caso de falla en las instalaciones de alumbrado  
normal o del  suministro de energía.  
 
Una iluminación inadecuada, por exceso o defecto, pu ede llevar a patologías asociadas como dolores de 
cabeza, irritación de los ojos, trastornos músculo-esquelético, debido a posiciones constantes y 
generalmente inadecuadas, asociadas a la utilización r ápida y repetitiva de ciertos grupos musculares, 
que se traducen en cansancio muscular que lleva a malas posturas con alteraciones dolorosas de 
columna vertebral, principalmente en la región cervical y lumbar.  
 El cansancio visual por variaciones en la acomodac ión del ojo puede llevar a la presentación de mareos, 
originados por el efecto cebra y el efecto parpadeo.  
 
El efecto cebra se produce por la aparición sucesi va de zonas claras y oscuras ante el conductor que 
puede llegar a sentir una sensación de molestia e incluso mareo debido a una baja uniformidad de las luminancias.   
 
El efecto de parpadeo o flicker se produce por cambios periódicos de los niveles de luminancia en el 
campo de visión, según unas frecuencias críticas,  entre 2,5 y 15 ciclos/segundo, que provocan 
incomodidad y mareos.  
Utilizar fuentes de iluminación con un color de luz no apropiado para la actividad que se desarrolla en 
sitios con iluminación artificial, puede producir Discromatopsias, que son alteraciones que implican 
trastornos en la discriminación de colores. 
 La inadecuada disposición física de los equipos de iluminación puede llevar a que se presenten 
deslumbramientos perturbadores o molestos, debido a la luz que emiten directamente las fuentes 
luminosas o reflejadas; por ello el deslumbramiento es  un factor importante a considerar en el análisis de 
riesgos. 
 Por tales razones la evaluación de las condiciones bajo las cuales se desplazan los peatones y los 
vehículos en los espacios públicos y las condiciones de los puestos de trabajo, donde se llevan a cabo 
labores industriales, comerciales, educativas o se  realizan actividades recreativas o del hogar, deben 
considerar los siguientes aspectos, para minimizar el  riesgo de inseguridad, accidentalidad y deterioro de 
la salud visual:  
a) Niveles adecuados de iluminación, dependiendo de l lugar, actividad y edad de las personas que van 
a utilizar dicho alumbrado. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 39 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
b) Uniformidad de los niveles de iluminación. 
c) Control del deslumbramiento. d) Temperatura de color de las fuentes luminosas y su  índice de reproducción del color, dependiendo 
de la actividad que se desarrolla en el sitio iluminado. 
e) Temperatura asociada a la operación de las fuentes, propiedades de luminarias y sitios de montaje, 
incluyendo las de ignición de los productos aledaños. 
a) Condiciones  de localización para la operación y el mantenimiento. En el análisis de riesgos se debe considerar el rendi miento visual, que es el término usado para describir 
la velocidad con la que funciona el ojo, así como la precisión con la cual se puede llevar a cabo una tarea visual.  El valor del rendimiento visual para la perc epción de un objeto se incrementa hasta cierto nivel al 
incrementar la iluminancia o la luminancia del local.  Otros factores que influyen sobre el rendimiento 
visual son el tamaño de la tarea visual y su distan cia al observador, así como los contrastes de color y 
luminancia. 
 En el evento que algunas de las medidas para mitigar o minimizar los riesgos asociados al sistema de 
iluminación sean de aplicación por parte del usuario ,
 el diseñador debe darle a conocer tales medidas en 
documento anexo al diseño. 
 
SECCIÓN  230  MEDICIÓN  DE VARIABLES  FOTOMÉTRICAS. 
 
Los proyectos  de iluminación, las fuentes y luminar ias se deben medir con los instrumentos adecuados, 
con las calibraciones y certificaciones  acordes con las normas de metrología establecidas en el país. 
Las cantidades fotométricas que se necesitan medir en trabajos de campo son la iluminancia y la 
luminancia. 
 
230.1  MEDICIÓN   DEL  FLUJO  LUMINOSO. 
 Las medidas de flujo luminoso se deben realizar en laboratorios acreditados o reconocidos  por medio de 
un fotoelemento ajustado según la curva de sensibilidad fotópica de ojo a las radiaciones 
monocromáticas, incorporado a un casco esférico (Esfer a de Ulbricht,) y en cuyo interior se coloca la 
fuente luminosa a medir. 
 
En consideración a que hay tres tipos de respuesta visual; Fotópica o visión de día ( 3 cd/m2 a mas ), 
Escotópica o visión de noche ( 0.001 cd/m2 o menos ), Mesotópica como combinación entre la fotópica y 
la escotópica (0.001 cd a 3 cd/m2 ) (Lighting hand b ook pag 1-6) , investigaciones recientes  demuestran 
la importancia de incluir en los sistemas de iluminaci ón el uso de las fuentes de luz cuyas carácterísticas 
de emisión permiten una mejor percepción  bajo  condiciones de iluminación mesotópica y escotópica.    
 
Los resultados de las investigaciones indican que f uentes luminosas cuyas características fotométricas 
son evaluadas actualmente mediante estándares fotópicos, presentan mejores características para la 
percepción del ojo humano en los niveles mesotópicos y escotópicos, así como que  adicionalmente las 
fuentes requieren de menor uso energético para produ cir similares percepciones.  Los efectos positivos 
que se desprenden de los estudios realizados y su estrecha relación con una posible aplicación URE, 
hace posible  que los diseños de iluminación tiendan a considerar las condiciones de visión mesotópica y 
Escotópica, propiciando una mayor participación a las fuentes de luz con mayor contenido de azules. No obstante a la fecha no se tiene una norma internacional que valide estos resultados. 
Por lo anterior,  a manera de investigación se podrán aceptar proyectos diseñados y construidos   bajo 
las condiciones descritas en los párrafos anterior es, siempre que exista una persona responsable del 
sistema de iluminación y sean monitoreados. En el evento que se expida una norma internacional sobre 
el asunto, deberá dársele aplicación.   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 40 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Como el flujo luminoso de  las lámparas se mide en las condiciones de sensibilidad fotópica, para los 
proyectos realizados bajo el criterio  de sensibilidad escotópica o mesotó pica del ojo, se deben  hacerse 
los ajustes de de acuerdo con los estudios en que se soporten, tales como el STRATIO  Escotópico – 
Fotópico, así como normas relacionadas tale s como la BSEN 13201-2, ITALIAN STANDARD UNI 
124800-2007. 
 
230.2  MEDIDOR  DE ILUMINANCIA.   
 
La iluminancia se mide  en Luxes con un Iuxómetro , el cual  tiene tres características importantes: 
sensibilidad, corrección de color y corrección coseno. 
 
La sensibilidad  se refiere al rango de iluminancia que cubre, dependiendo si será usado para medir luz 
natural, iluminación interior o exterior nocturna. Para una adecuada medición de iluminancia se requiere 
que el luxómetro tenga certificado de calibración vi gente y las siguientes especificaciones técnicas: 
respuesta espectral ≤  al 4% de la curva CIE Standard, error de Coseno ≤ al 3% a 30°, pantalla de 3,5 
dígitos, precisión de +/- 5% de lectura +/- un dí gito y rango de lectura entre 0.1 y 19.990 luxes. 
 
La corrección de color  se refiere a que el instrumento tiene un filtro de corrección, para que el 
instrumento tenga una sensibilidad espectral igual a la  del Observador Standard Fotópico de la CIE.   
 
La corrección coseno  significa que la respuesta del medidor de iluminancia a la luz que incide sobre él 
desde direcciones diferentes a la normal sigue la ley de coseno. 
 
230.3 MEDIDOR DE LUMINANCIA. 
 La luminancia media sobre un área específica se mide en Candelas / m
2. con un luminancímetro, este 
aparato posee un sistema óptico que enfoca la imag en sobre un detector, mirando a través del sistema 
óptico el operador puede identificar el área sobre la que está midiendo la luminancia, y usualmente 
muestra la luminancia promedio sobre esta área.  
 
Las características  y requisitos más importantes que debe tener  los luminancímetros son su respuesta 
espectral acorde con la curva de sensibilidad espe ctral del observador estándar de la CIE, su 
sensibilidad y la calidad de su sistema óptico; ángulo de aceptación 1/3º, sistema óptico con lentes de 85 
mm, sistema SLR factor de destello inferior a 1,5%, receptor de fotocelda de silicio, respuesta espectral 
de acuerdo con la curva fotópica de la CIE (ilumina nte A; valor integrado de 400 a 760 nm), unidad de 
medida cd/m2, exactitud de: 0,01 a 9,99 cd/m2: ±2 % ± 2 dígitos del valor visualizado; 10,00 cd/m2 o 
más: ±2% ± 1 del valor mostrado  (iluminante A medido a temperatura ambiente de 20 a 30º C. Factor de 
corrección con un ajuste de entrada numérico, rango:  0,001 a 9.999, pantalla externa: de 4 dígitos LCD 
con indicaciones adicionales, visor: 4 dígitos L CD con retroalimentación LED y certificado de calibración 
vigente.  
 
230.4  PRUEBAS  DE VERIFICACIÓN  DE LOS  EQUIPOS  DE MEDICIÓN. 
 Para la calibración o verificación de los equipos de medición de iluminación, debe hacerse en una unidad 
de verificación o laboratorio de prueba debidamente acreditado o reconocido por la autoridad 
competente.   
La unidad de verificación o laboratorio de prueba debe ent regar el certificado de calibración o verificación 
contra un equipo patrón de acuerdo con la lista de chequeo  exigida por la autoridad de metrología 
competente. La vigencia de los dictámenes emitidos por  las unidades de verificación y los reportes de los 
laboratorios de prueba será   las determinada s por la autoridad de metrología competente. 
   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 41 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
CAPÍTULO 3 
 
REQUISITOS DE PRODUCTOS PARA  IL UMINACIÓN Y  ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
Este capítulo contiene información sobre los requisitos y las características que deben cumplir los 
equipos de iluminación y alumbrado público, en términos de las especificaciones técnicas que garantizan 
las características de desempeño, durabilidad y cali dad para satisfacer las condiciones de iluminación 
requeridas y  de uso racional de energía. 
 
SECCIÓN  300  REQUISITOS  GENERALES  DE LOS  PRODUCTOS  DE ILUMINACIÓN  O 
ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 
300.1  DISPOSICIÓN  DE INFORMACIÓN  DE PRODUCTOS. 
 
Toda información relativa al producto que haya sido establecida como requisito en el presente 
Reglamento, incluyendo la relacionada con marcaciones, rotulados, catálogos o guías técnicas  debe ser 
verificada dentro del proceso de certificación del producto y los parámetros técnicos allí establecidos 
deberán ser verificados mediante pruebas o ensay os realizados en laboratorios acreditados o 
reconocidos según la normatividad vigente. 
 Adicional a la información exigida en el marc ado y etiquetado de los productos, el fabricante, 
comercializador o importador  deberá disponer para consulta del usuario la información de los 
parámetros del producto que se tratan en el presente reglamento.  
La información adicional, información de catálogos e instructivos de instalación, deberá ser veraz, 
verificable técnicamente y no inducir al error al usuari o, las desviaciones a este requisito se sancionarán 
con las disposiciones legales o reglamentarias sobre protección al consumidor. 
 
300.2 INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR. 
 
Los elementos que conforman un sistema de iluminación   en especial los de alumbrado público para un 
área de influencia determinada deberán estar especificados de acuerdo con las características 
ambientales del lugar donde se instalen. Los paráme tros que el diseñador, operador o encargado del 
mantenimiento deben tener en cuenta para especificar los productos dentro de la realización de sus 
actividades, en la gestión de un sistema de iluminación, son:  
 a. Ambiente: Tropical, salino, corrosivo, otros. 
b. Humedad relativa : mayor del %  
c. Temperaturas: Máxima, promedio Mínima. (grados centígrados) d. Tipo de instalación: A la intemperie, aérea, ambiente peligroso, otros)  
 
 
SECCIÓN  305  FUENTES  LUMINOSAS  ELÉCTRICAS. 
 El uso de la fuente más apropiada para satisfacer  los requerimientos de iluminación con la mayor 
eficacia lumínica posible, es determi nante en un buen proyecto de iluminación. 
 Las fuentes luminosas  deben cumplir los requisitos establecidos en el presente reglamento y 
demostrarlo mediante  un  certificado de c onformidad de producto, expedido por un organismo 
acreditado. Se exceptúan del cumplimiento de los requis itos fotométricos y de eficacia  aquí establecidos 
las fuentes luminosas con acabado o colores para uso exclusivo decorativo, las cuales no se podrán 
utilizar en iluminación general y en la demostración de la conformidad con el presente reglamento se 
podrá aceptar la declaración del proveedor.  
305. 1 Contenido máximo de mercurio y plomo . Las fuentes que utilicen mercurio y/o plomo, deben 
cumplir los requerimientos  sobre  máximas cantidade s permitidas  de estos elementos, establecidas en 
el presente reglamento, acorde con disposiciones ambientales internacionales. Igualmente  los 
fabricantes e importadores  de estos productos  deben atender la reglamentación sobre  disposición final,  
que para tal fin establezca   la autoridad ambiental. En tal sentido: 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 42 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
a) A partir del 1º de enero de 2013 las lámparas  fluorescentes compactas y fluorescentes tubulares no 
podrán tener contenidos de mercurio superiores a los  contemplados en la tabla 305. 
 
Tipo de Lámpara Máximo contenido de mercurio [mg] 
Fluorescente compacta 5 
Fluorescente tubular  con Halofosfato  10 
Fluorescente tubular con Trifosfato para vida normal 5 
Fluorescente tubular con Trifosfato para vida alargada 8 
 
Tabla 305 máximos contenidos de mercurio en lámparas fluorescentes . 
b) A partir del 1º de enero de 2013  se deberá  eliminar la presencia de plomo y mercurio en los demás 
tipos de bombillas, a excepc ión de los siguientes usos: 
⇒ El plomo en el vidrio de los tubos fluorescentes. 
⇒ El plomo en soldaduras de alta temperatura de fusión (es decir, las aleaciones de plomo que 
contengan en peso un 85 % de plomo o más). 
⇒ El plomo en bombillas incandescentes tubul ares con tubos recubiertos de silicato. 
⇒  El plomo con PbBiSn-Hg y PbInSn-Hg en composiciones específicas como amalgama principal y con 
PbSn-Hg como amalgama auxiliar en lámparas de bajo consumo energético (ESL) muy compactas. 
 
Los ensayos sobre contenidos deberán realizarse de acuerdo con protocolos internacionales o de 
reconocimiento internacional tales como la Directiva  Europea  2002/747/CE, la  norma técnica IEC 
62321,  complementariamente  podrá utilizarse  el Estándar  de Fabricantes Japoneses JEL 303- 2004. 
 305.2 Ensayos para soportar la certificación . La  certificación de las fuentes objeto del presente 
reglamento, debe estar soportada en  los resultados  de siguientes ensayos, los cuales deben ser 
realizados en laboratorios acreditados o reconocidos por los certificadores de acuerdo con las normas 
vigentes. 
 
a. Ensayo de encendido de la fuente, en el ca so de las fuentes lumínicas de descarga en gas que 
requieren arrancador 
b. Tiempo de estabilización. c. Envejecimiento. d. Características eléctricas de la fuente. e. Medición de flujo luminoso. f. Ensayo de tensión de extinción, en el ca so de las bombillas de descarga en gas. 
g. Ensayos de torsión. 
h. Ensayos de contenidos de plomo y mercurio 
PARÁGRAFO 1 Las fuentes lumínicas  de uso exclusivo en ilu minación decorativa, lámparas móviles de 
mesa, pie o tipo oficina  e iluminación navideña,  no requier en  certificar  fotometrías  ni eficacia lumínica, 
pero deberán mediante declaración del proveedor cert ificar el cumplimiento de requisitos de seguridad 
contra riesgos de origen eléctrico. Las fuentes lumíni cas decorativas no se podrán utilizar en iluminación 
general, su uso en estas aplicaciones  será  considerado como un incumplimiento al reglamento 
 
305.3 Información adicional de público conocimiento. , Además de la  información de marcación  
tanto en el producto como en el empaque, especi ficada en el presente Anexo General  para cada tipo 
de fuente,  para los  productos de aplicación especializada, tales como lámparas  de sodio, mercurio 
alta presión halogenuros metálicos, fluorescentes tubula res, en U  o circulares, balastos   el fabricante o 
comercializador  deberá disponer en catálogo impreso,  en medio magnético, paginas Web u otros 
medios , para consulta e información de los compradores o diseñadores, la  información que aplique al 
tipo de fuente  sobre  los siguientes aspectos: 
 
⇒ Norma técnica bajo la cual se  definen los parámetros eléctricos,  
⇒ Vidas útiles o vidas promedio,   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 43 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
⇒ Curvas de depreciación del flujo luminoso,  
⇒ Tipo de casquillo,  
⇒ Temperatura de color (K) o Correlación de la temperatura del color    (K). 
⇒ Índice del rendimiento del color. 
⇒ Forma del bulbo 
⇒ Acabado del bulbo 
⇒ Flujo luminoso, posición hacia abajo  (base up)     (lm), si aplica. 
⇒ Flujo luminoso, posición hacia arriba (base down) (lm), si aplica. 
⇒ Si usa reflector la información del flujo luminoso se debe reemplazar por el ángulo de 
apertura e intensidad luminosa. Para probar es te requisito el certificador empleará el 
método de ensayo usado por el fabricante o la IESNA LM20, hasta que exista norma específica para realizar el ensayo. 
 
La existencia  de dicha información y el cumplimiento de los valores  allí especificados deberán ser verificada en el proceso de certificación.  
 
 305.4 Requisitos comunes de lámparas.  Los casquillos roscab les (tipo Edison) para  lámparas fijas de 
uso doméstico o similar, cualquiera que sea su principio de funcionamiento debe  ser  E 27 y cumplir los 
requisitos los literales a, b y c  del numeral 310.1.1  del presente anexo General. Las bombillas para usos 
distintos a la iluminación domicili aria o similar, de uso permitido como excepción del Decreto 3450 de 
2008 podrán utilizar casquillos diferentes al E27, si empre que dicho casquillo no induzca al error al 
usuario a conectar la bombilla en un portabombillas para E27 y dicho casquillo no ponga en  riesgo la seguridad de las personas o de la misma instalación. 
 
 310.1
 BOMBILLAS  INCANDESCENTES. 
 
De conformidad con  los decretos 3450 de 2008 y  2331 de  2.007 que ordenan la sustitución de 
bombillas de baja eficacia lumínica y la Ley  627 de 2.001 sobre  Uso Racional y Eficiente de la Energía 
– URE. Las bombillas o lámparas incandescentes tienen restringida su utilización en sistemas de 
iluminación. Por tal razón su come rcialización y  uso en iluminación  doméstica o similar en Colombia 
estará permitido sólo hasta el 31 de diciembre de 2010.  
 
310.1.1 Requisitos de producto. Para los efectos del presente Re glamento Técnico, las bombillas 
incandescentes utilizadas  hasta el 2010 deben cumplir los siguientes requisitos, adoptados de las 
normas IEC-60064, NTC 189, de la IEC- 60432-1, comprobados a partir del examen comparativo del 
producto contra los requisitos específicos establecidos: 
 
a. El casquillo roscable de la bombilla o lámpara  para instalaciones domést icas o similares fijas, 
cualquiera que sea su principio de funcionamiento, deben ser del tipo E 27 y tener las dimensiones 
con las tolerancias indicadas  establecidas en la Norma IEC 60061-1, tal como aparece en la Figura 310-1.1. 
 
b. El casquillo y el contacto central de la bom billa o lámpara y las demás partes conductoras de 
corriente, deben ser de un material no ferroso, de alta conductividad y  resistente a la corrosión. 
 
c. El casquillo no debe desprenderse del bulbo al apl icar un momento de torsión menor o igual a 3 N.m. 
Lo anterior se debe cumplir al inicio y al final del ensayo de su vida nominal.  Se efectúa colocando la 
bombilla en un adaptador sujeto a una máquina o di spositivo medidor de torsión, de tal manera, que 
se pueda sujetar el bulbo para hacerlo girar lentam ente hasta alcanzar como mínimo el valor de 3 
N.m para el casquillo E27. 
   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 44 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
Figura 310.1.1 Dimensiones  del casquillo de una bombilla en milímetros . 
 
 
d. Marcación: Sobre el bulbo de la bombilla debe n aparecer marcadas, inde lebles y perfectamente 
legibles, como mínimo las siguientes indicaciones: 
 
⇒ Marca registrada o razón social del fabricante. 
⇒ Tensión nominal en voltios (V). 
⇒ Potencia nominal en vatios (W). 
 e. Empaque: En el empaque debe informarse, además de lo anterior: 
 
⇒ El valor del flujo luminoso en lúmenes. 
⇒ La vida promedio,  en horas. 
 
310.2  LÁMPARAS  INCANDESCENTES HALÓGENAS. 
 
En cumplimiento del Decreto 3450 de 2008,  las lámpar as incandescentes halógenas por su baja eficacia 
lumínica el uso no estará permitido  para ilumi nación general, su utilización estará limitado  a 
aplicaciones de iluminación localizada donde se requiera  una alta reproducción del color CRI. 
 310.2.1 Requisitos de producto: 
a. Para lámparas  que operen con socket  bipin,  tipo  GU 5.3,   la  tensión de alimentación no debe ser 
mayor de 12 V. 
b. Si utiliza casquillo roscado tipo Edison, este de be ser E27 y cumplir los re quisitos de casquillo del 
numeral 3101.1. del presente reglamento. 
 
c. La vida promedio de estas bombillas  no debe ser menor  de 2.000 horas.  
d. La eficacia lumínica  no debe ser menor a 15 lm /W para lámparas doble contacto y no menor a 12 
lm/W para tipo cápsula.  Se exceptúa de este requi sito las lámparas halógenas que utilicen  proyector.  
 
e.  Marcación: Sobre el bulbo de la bombilla o en la  base,  deben aparecer  marcadas, indelebles y 
perfectamente legibles, como mínimo las siguientes indicaciones: 
⇒ Marca registrada o razón social del fabricante. 
⇒ Tensión nominal en voltios (V). 
⇒ Potencia nominal en vatios (W). 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 45 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
f. Empaque :  Además de lo señalado en la marcación el empaque  debe informarse  sobre:  
 
⇒  El valor del flujo luminoso en lúmenes. 
⇒ La vida promedio en horas. 
 
g. En el caso de las bombillas con reflector incorporado en lugar del flujo luminoso en lúmenes se debe 
especificar la intensidad luminosa en candelas e indicar el ángulo de apertura del haz de luz. 
 
310.2.2 Restricciones de uso. Las bombillas ó lámparas incandescentes halógenas, su uso debe estar 
restringido a: 
 
a. No podrán ser usadas como fuentes luminosas para la iluminación general de áreas. El uso como 
iluminación  puntual o focalizada se permitirá en un periodo transitorio, siempre que se utilicen 
lámparas de potencias no mayores a 1000 W, hasta el  31 de diciembre de 2011,  no mayor a 500 W  
hasta el 31 de diciembre de 2012 y no mayor a 100 W a partir de diciembre 31 de 2013.  
 
b. En alumbrado de sitios públicos, lugares de al ta concentración de personas y de campos deportivos, 
solo podrán ser utilizadas como alumbrado de sistemas de seguri dad o de emergencia. 
 
c. Por la alta emisión de calor de estas lámparas, se debe tener especial cuidado con los tipos de 
materiales cercanos  al lugar de funcionamiento. 
 Normas usadas para ensayos: Para la verificación de los requisit os establecidos se podrán utilizar, 
normas internacionales como la IEC 60357,  de reconocimiento internacional o NTC. 
 
310.3
 LÁMPARAS  DE MERCURIO    DE BAJA  PRESIÓN   TIPO  FLUORESCENTES  CON  BALASTO  
INDEPENDIENTE . 
 
Los requisitos del presente numeral aplican a todas las lámparas fluorescentes tubulares lineales, en 
forma de U o en forma circular. 
 
310.3.1 Requisitos de producto. Las lámparas fluorescentes  tubulares con balasto independiente 
deben cumplir los siguientes requisitos y dem ostrarlo mediante certificado de producto. 
 
a. Eficacia lumínica. De acuerdo con las políticas UR E los tubos fluorescentes comercializados para su 
uso en el país deben tener eficacias iguales o superiores a las establecidas en la  Tabla 310.3.1 a. 
  
Tipo. Potencia  
(W). Eficacia 
luminosa 
(lm/W) (*). Tipo. Potencia  
(W). Eficacia 
luminosa 
(lm/W) (*). 
14 a 25 68 14  a 25  80 
26 a 30 72 26  a 30  83 
31 a 40  78 31 a 40 85 
41 a 50  79 41  a 50  87 T8 
(26 mm de 
diámetro).  
> de 50 85 T5 
(16 mm de 
diámetro).  
> de 50  90 
 
Tabla 310.3.1 a.  Valores mínimos de eficacia lumínica en tubos fluorescentes T 8 y T 5 . 
 
Nota (*)  Medidas a temperatura ambiente de 25º C más o menos 2 oC. 
 
Tubos con diámetros  menores al tipo  T5 deberán t ener eficacias lumínicas no menores a las de tipo T5 
en su respectivo rango de potencia. Tubos  de diámetro mayor a T5 y menor a T10 deberán tener 
eficacias no menores a las de tipo  T8 en su respectivo rango de potencia. Dando cumplimiento al  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 46 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Decreto 3450 de 2008, las lámpara T10 y T12 que se utilicen en Colombia no podrán tener eficacias 
inferiores a las mostradas  en la tabla 310.3.1 b  
Tipo. Potencia  
(W).Eficacia 
luminosa 
>14 ≦ 20 55 
>20 ≦ 40 70 T 10  y T12 
 
>40 75 
 
Tabla  310.3.1 b.  Eficacias mínimas para lámparas T10  y T 12 
 
El índice de Reproducción Cromática para las lámparas tubulares fluorescentes mayores a 24 W  no deberá ser menor del 69%. 
 
b. La vida útil para lámparas tubulares fluorescentes no debe ser menor a 10.000 horas .  Los 
fabricantes recomendarán las condiciones de ci clos de encendido y tipo de balasto a usar para no 
afectar  sustancialmente  la vida útil. 
 
Por un periodo no mayor a 24 meses contados a partir de  la vigencia del reglamento, se podrán aceptar   
lámparas fluorescentes tipos T10 o T 12  de potenc ia menores  o iguales a 40 W con vidas útiles no 
menores a 9000 horas e índice de reproducción de co lor  no menor a 62% siempre que tengan eficacias 
lumínicas mayores a los 70 lm /W. Igualmente  por el mismo periodo transitorio se podrán aceptar 
lámparas fluorescentes compactas  tipo T 10 o T12 de potencia mayores o igualas a 40 W  con índice de 
reproducción de color no menor al  62 % siempre que tengan eficacias lumínicas mayores a 75 lm/W y 
vidas útiles no menores a 12 000 horas.  
 
c. Marcación . Sobre el bulbo de la bombilla deben aparecer marcadas, indelebles y perfectamente 
legibles, como mínimo las siguientes indicaciones: 
⇒ Marca registrada, logotipo  o razón social del fabricante. 
⇒ Apariencia o Temperatura del color, o su código  dado por el fabricante. 
⇒ Índice de Rendimiento del Color (I RC), o su código de fabricante. 
⇒ Potencia nominal en vatios (W). 
 
d. Empaque . Las bombillas fluorescentes deben informar en su empaque los siguientes parámetros, los 
cuales deben haber sido verificados en el proceso de certificación.  
 
⇒ Potencia nominal                                      ( W ), 
⇒ Diámetro del bulbo. 
⇒ Correlación de la temperatura del color   ( K). 
⇒ Índice del rendimiento del color. (Ra). 
⇒ Flujo luminoso                                           ( lm). 
⇒ Vida  promedio                                    (horas). 
 
 
Normas usadas para ensayo: Para la verificación de los requisitos establecidos se podrán utilizar, 
normas internacionales, de reconocimiento internacional o NTC, tales como: 
 
NORMAS UTILIZADAS PARA LOS ENSAYOS DE BOMBILLAS FLUORESCENTES.  
IEC. 60081 Lámparas tubulares de fluor escencia para alumbrado general. 
IEC. 60901 Lámparas de fluorescencia de casquillo úni co – Prescripciones de seguridad y prestaciones. 
IEC. 60882 Prescripciones de precalentamiento para las lámparas tubulares de fl uorescencia sin cebador. 
NTC. 1133 Balastos de reactancia para tubos fluorescente.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 47 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
NORMAS UTILIZADAS PARA LOS ENSAYOS DE BOMBILLAS FLUORESCENTES.  
NTC. 318 Tubos fluorescentes para alumbrado general. NTC. 5109 Medición del flujo luminoso.  
 
 
310.4  LÁMPARAS   FLUORESCENTES  COMPACTAS  CON  BALASTO  INDEPENDIENTE. 
 
310.4.1 Requisitos de producto:  a. Las lámparas fluorescentes compactas  con balasto independiente  deben cumplir los requisitos de la 
fluorescente compacta con balasto  incorporado que le apliquen y los siguientes. 
b. Las eficacias lumínicas no  podrá ser menores  a las establecidas en la Tabla 310.4.1. 
c. El factor de Potencia no podrá ser menor que 0.8 d. La distorsión armónica no podrá ser mayor a 120%. 
e. La vida promedio no podrá ser menor a 8000 horas. 
 
Potencia en W Eficacia mínima en lm/W 
≤8 50 
>8 y ≤15 57 
>15 y ≤25 66 
> 25 y ≤ 45 69 
> 45 74 
 
Tabla 310.4.1  Eficacia mínima  Bombillas Fluorescentes Compactas con Balasto independiente 
 
f. Marcación , las lámparas fluorescentes compactas  con balasto independiente deben marcarse en su 
base con la siguiente información : 
⇒Marca registrada,  logotipo o razón social del fabricante., 
⇒Potencia nominal. 
⇒Tipo de casquillo. 
 
g. Empaque , además de la información anterior en el empaque  o en catálogos del producto, de público 
conocimiento, deberá indicara el índice de reprodu cción, correlación o tem peratura de color, flujo 
luminoso, vida promedio. 
 
  
310.5  LÁMPARAS  FLUORESCENTES  COMPACTAS  CON  BALASTO  INCORPORADO. 
 
310.5.1 Requisitos de producto:  Las lámparas fluorescentes compactas deben cumplir los siguientes 
requisitos y demostrarlo mediante un certificado de conformidad de producto. 
 
a. Las lámparas fluorescentes compactas con balasto incorporado de base roscada tipo Edison para 
uso doméstico o similar fijo deberán cumplir los literales  a, b y c  del numeral 310.1.1. en lo referente 
al casquillo. En aplicaciones partic ulares se podrán utilizar otro tipo de casquillo como el E14,  E40, 
G9, GU10. 
 
b. La base de la lámpara fluorescente compacta, por ser de material no metálico debe ser auto 
extinguible y probado  con el método del hilo incand escente a 650 °C  durante 30 s de acuerdo con la 
norma IEC 60695, la norma ANSI aplicable  u otra equivalente.  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 48 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
c. Las partes de material aislante que mantienen en posición las partes vivas deben someterse al 
ensayo del quemador de aguja según la norma IEC 60695-2-5. La llama de ensayo se aplica en el 
centro de la superficie sometida a ensayo durante 10 segundos.  Cualquier llama auto sostenida debe 
extinguirse durante los 30 segundos siguientes a la retirada de la llama de ensayo y ninguna gota 
debe inflamar un trozo de papel de seda especificado en el numeral 6.86 de la norma ISO 4046 e instalado horizontalmente a 200 mm po r debajo del espécimen bajo ensayo. 
 
d. Temperatura máxima de operación, el fabricante especificará  en el empaque o en catálogo o ficha 
técnica de público conocimiento, la máxima temp eratura de operación  de la lámpara sin que se 
afecte la vida útil de la fuente. 
 
Protección térmica, Las lámparas fluorescentes compactas con balasto electromagnético incorporado, que se comercialicen en Colombia a partir del 1º de enero de 2011 deben tener una 
protección térmica  que abra el circuito de alimentación en un tiempo no mayor al  establecido en la 
tabla 310.5.1 a, cuando se presenten temperaturas  del envolvente del balasto o de  otro elemento 
que afecten la vida útil de la lámpara o pueda ser causal de ignición de los materiales cercanos a la 
lámpara. 
 
 
Rango de temperatura  o C Tiempo (s) 
> 145 ≦150 150 
> 140 ≦145 145 
> 135 ≦140 140 
> 130 ≦135 135 
  
Rango de temperatura  o  C Tiempo (s) 
> 125 ≦130 130 
> 120 ≦125 125 
> 115 ≦120 120 
> 110 ≦ 115 115 
 
  
Tabla 310.5.1 a. Relación de temperatura versus tiempo de operación del protector térmico 
 
 
e. A partir de la entrada en vigencia del presente re glamento, se prohíbe la comercialización y uso 
lámparas fluorescentes compactas con eficacia lumínica, factor de potencia y vida útil menor y 
distorsión armónica mayor a las cont empladas en la Tabla 310.5.1 b.   
 
Eficacia media mínima 
[Lúmenes por W].  Potencia en W de 
la  lámpara LFCI.  
Sin cubierta 
envolvente  Con cubierta 
envolvente. (*).  Mínimo 
Factor de 
potencia.  Máxima 
distorsión 
total de 
armónicos.  Mínima Vida 
útil en horas.  
≤8 43 40 0,5 150% 3.000 
>8 y ≤15 50 40 0,5 150% 3.000 
>15 y ≤25 55 44 0,5 150% 6.000 
> 25 y ≤ 45 57 45 0,5 150% 6.000 
> 45 65 55 0,8 120% 8.000 
 
Tabla 310.5.1 b.  Especificaciones de lámparas fluorescentes compactas con balasto incorporado . 
 
Notas:  
⇒ No aplica el requisito de eficacia a bombillas con reflector incorporado. 
 
f. Marcación : Sobre la base que soporta el bulbo de la bombilla deben aparecer marcadas, indelebles y 
perfectamente legibles, como mínimo las siguientes indicaciones: 
 
⇒ Marca registrada, logotipo o razón social del fabricante y/o importador.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 49 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
⇒ Tensión nominal en voltios (V). 
⇒ Temperatura del color.(K) o su código  o denominación del fabricante 
⇒ Potencia nominal en vatios (W ). 
 
g. Empaque : Las lámparas fluorescentes compactas deben informar en su empaque  mínimo los 
siguientes parámetros, los cuales deben haber sido  verificados en el proceso de certificación . 
⇒ Potencia nominal                                      ( W ). 
⇒ Tipo de casquillo  
⇒ Correlación de la temperatura del color   ( K ).o su código o denominación del fabricante 
⇒ Flujo luminoso                                           ( lm ). 
⇒ Vida promedio                                      (horas).  
⇒ Deberá informar si el producto es dimerizable o no y si es compatible o no con interruptores con 
luz piloto u otros elementos electrónicos. 
⇒ Marca registrada, logotipo o razón social del fabricante y/o importador. 
 
 
310.5.2 Requisitos de instalación.  En la instalación  de bombillas fluorescentes compactas se debe 
tener en cuenta los siguientes requisitos: 
 
a. En la sustitución de bombilla s incandescentes por lámparas fluorescentes  compactas, antes de 
adelantar cambios en instalaciones de alumbrado con luminarias tipo bala, empotradas en el techo de 
las edificaciones, se debe prevenir la falla prematura de las lámparas, verificando que el espacio sea suficiente y permita tanto la manipulación directa de  la bombilla como la evacuación del calor. Se 
recomienda hacer mediciones de temperatura en algunas balas con bombillas de prueba en 
funcionamiento, antes de hacer sustituciones masivas.  
 
 Cuando los valores de temperatura dentro de la bala superen los valores de temperatura 
recomendados por el fabric ante de la bombilla, se de be proceder a cambiar la bala por una apropiada 
para bombillas fluorescentes compactas, conforme  con las recomendaciones del fabricante.  
 
b. Las lámparas fluorescentes compactas se deben sujetar de su base para enroscarla en el 
portalámpara, para ello se requiere que el diámetro de la bala sea lo suficientemente ancho, de lo contrario se debe cambiar dicha bala por una de diámetro apropiado.  
 
c. Cuando en instalaciones de alumbrado interior co n luminarias tipo bala empotradas en el techo, parte 
de la fuente luminosa quede por fuera de la bala produciendo deslumbramiento, se debe cambiar la 
fuente por una apropiada, instalar elementos o dispositivos  que corrija el problema de 
deslumbramiento sin afectar los niveles de iluminación, o reemplazar la bala por una que sea 
compatible con la lámpara que se va a utilizar. 
d. No se podrá utiliz ar más de una bombilla fluor escente compacta integrada en balas de empotrar tipo 
cerrado. 
e. Sólo se podrán utilizar lámparas  fluorescentes compactas con dimmers , interruptores con luz piloto u 
otros elementos de control cuando la lámpara así lo permita.  
 
Normas usadas para ensayos:  Para la verificación de los requis itos establecidos se podrán utilizar, 
normas internacionales, de reconocimiento internacional o NTC, tales como: 
 
IEC. 60968 Lámparas de balasto integrado para el alumbrado general- Prescripciones de seguridad. 
IEC. 60969 Lámparas de balasto integrado para el alumbrado general- Prescr ipciones de prestaciones. 
NTC. 5109 Medición del flujo luminoso. ANSI C78.5-2003 For Electric Lamps Specifications for Performance of Self- ballasted Compact Fluorescent Lamps 
NOM- 017- ENER-2008 Eficiencia energé tica de lámparas fluorescentes com pactas. Límites y métodos de prueba  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 50 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
NOM- 017- ENER/SCFI-
2008 Eficiencia energética y requisitos de seguri dad de lámparas fluorescentes compactas 
autobalastadas. Límites y métodos de prueba. 
UL 1993 Self-Ballasted Lamps and Lamp Adapters 
NBR 14538 Tubos fluorescentes reactor integrado con la base para la iluminación general - Requisitos de 
seguridad 
NBR 14539 Tubos fluorescentes reactor integrado con la base para la iluminación general - requisitos de 
desempeño 
  
310.6
 LÁMPARAS   DE DESCARGA  DE VAPOR  DE MERCURIO  DE ALTA  PRESIÓN. 
 En cumplimiento del Decreto 3450 de 2008, el uso de bombillas de mercurio de alta presión, estará permitido solo en aplicaciones donde con otra fuente de mayor eficacia lumínica no se pueda alcanzar 
los requisitos de iluminación requeridos, no se permitirá su uso en iluminación domiciliaria o similar  y en 
alumbrado publico, en todos caso las bombillas de mercurio de alta presión utilizadas en Colombia 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
310.6.1 Requisitos de Producto. 
 a. La vida promedio de las bombillas de vapor de mercurio  de alta presión no podrá ser menor a 24.000 
horas. 
 b.  La eficacia lumínica de la lámpara de mercurio de alta presión no podrá ser inferior a las 
contempladas en la Tabla 310-6.1   
 
Potencia de la bombilla. W  Eficacia. lm/W 
> 50 35 
>50≦80 36 
>80 ≦ 125  47 
>125 ≦250 50 
>250 ≦400 52 
>400 ≦ 700 55 
>700 ≦ 1000  57 
>1000 57 
 
Tabla 310.6  Eficacia mínima para bombillas de mercurio a alta presión 
 
c. Marcación . Sobre el bulbo de la bombilla  deben aparecer ma rcadas, indelebles y perfectamente 
legibles, como mínimo las siguientes indicaciones: 
 
⇒ Marca registrada o razón social del fabricante. 
⇒ Potencia nominal en vatios (W). 
 
d. Empaque. Las bombillas de mercurio a alta presión deben informar en su empaque los siguientes 
parámetros, los cuales deben haber sido ve rificados en el proceso de certificación. 
 
⇒ Potencia nominal                             ( W ). 
⇒ Tipo de casquillo 
⇒ Vida promedio                                 (horas). 
⇒ Flujo luminoso                                  (lm)  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 51 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Normas utilizadas para los ensayos. Para la verificación de los requisitos establecidos se podrán 
utilizar normas NTC, normas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como: 
 
IEC. 60188 Lámparas de descarga de vapor  de mercurio a alta presión. 
IEC. 67004-21 Características de bases o casquillos para bombillas 
NTC. 3281 Bombillas de vapor de mercurio. Métodos para medir sus Características. 
NTC. 2119 Bombillas de vapor de mercurio a alta presión. 
NTC. 1470 Electrotecnia. Casquillos y portalámparas roscados E27 y E40 o Mogul (E39 ). Dimensiones  
 
 
310.7  LÁMPARAS   DE HALOGENUROS  METÁLICOS. 
 
310.7.1 Requisitos de producto. Las lámparas de halogenuros metálicos deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
a. La vida promedio para lámparas  de halogenuros metálicos no podrá ser menor a 12.000 horas y su 
eficacia no podrá ser  menor de 72 lm/W. Se ex ceptúan las lámparas tipo miniatura de potencia 
inferior a 35 W  que se podrán aceptar  con vida promedio no menor a 6000 horas siempre y cuando 
la eficacia no sea menor a 85 Lm/W. Igualmente,  se excluyen las lámparas para aplicaciones 
deportivas de alta potencia  de vidas útiles no me nores a 2500 horas,  siempre que tengan eficacias 
lumínicas mayores de 90 Lm/ W.  
Para lámparas con reflector incorporado no aplica el requisito de eficacia lumínica. 
b. Marcación.  Sobre el bulbo de la bombilla deben apare cer marcadas, indelebles y perfectamente 
legibles, como mínimo las siguientes indicaciones: 
⇒ Marca registrada, logotipo  o razón social del fabricante. 
⇒ Potencia nominal en vatios (W). 
⇒ Referencia de fabricación. 
⇒ Temperatura del color (K) o código del fabricante. 
 
c. Empaque . En el empaque deberá aparecer  como mínimo la información de los siguientes 
parámetros, los cuales deben haber sido veri ficados en el proceso de certificación.  
⇒ Marca Registrada, logotipo o razón social del fabricante y/o importador. 
⇒ Potencia Nominal    (W) 
⇒ Referencia de fabricación o  denominación. 
 
Normas utilizadas para los ensayos. Para la verificación de los requisitos establecidos se podrán 
utilizar normas NTC, normas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como: 
 
IEC. 61167 Lámparas de vapor de mercurio y halogenuros.  
NTC. 2393 Bombillas eléctricas de halogenuros metálicos de 400 W. 
NTC. 2394 Bombillas eléctricas de halogenuros metálicos de 1.000 W. 
 
 
310.8  LÁMPARAS  DE VAPOR  DE SODIO  ALTA  PRESIÓN. 
 
310.8.1 Requisitos de producto .   
 Las lámparas de de vapor de sodio de alta presión, deben cumplir los siguientes requisitos de producto y 
demostrarlo mediante un certificado  de conformidad de producto. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 52 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
a. La vida promedio para bombillas de sodio de alta presión no podrá ser menor a 24.000 horas 
 
b. Las bombillas de sodio alta pr esión deben cumplir co n las especificaciones  eléctricas  de 
funcionamiento, definidas en la norma técnica bajo la  cual estén fabricadas o certificadas. La cuales 
deben ser internacionales como la IEC 60662 o equivalentes de reconocimiento internacional o NTC. 
 
c. Las eficacias de lámparas de sodio de alta presión no podrán ser menores a las establecidas en la 
Tabla 310.8.1 
Eficacia inicial en lm/W Potencia de la lámpara 
( W) Tubular Ovoide 
50 88 70 
70 91 80 
100 98 90 
150 100 100 
250 120 114 
400 125 135 
600 150 135 
1000 150 135 
Tabla 310.8.1  Eficacia mínima para las bombillas de sodio a alta presión . 
 
* Esta bombilla tiene tensión de arco de 250V (ANSI).  
 
Nota: Por un plazo no mayor a  24 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento, se podrán aceptar las denominadas  lámparas tipo estándar siempre que la 
eficacia lumínica  no sea inferior al 85% de las establecidas en la tabla 310.8.1. 
 
d. Marcación . Sobre el bulbo de la bombilla deben aparecer marcadas, indelebles y perfectamente 
legibles, como mínimo las siguientes indicaciones: 
 
⇒ Marca registrada, logotipo o razón social del fabricante. 
⇒ Potencia nominal en vatios (W). 
⇒ Símbolo que indique el método de arranque (bombilla europea) 
 
e. Empaque . Las bombillas de sodio de alta presión deben informar en su empaque por lo menos los 
siguientes parámetros los cuales deben haber sido verificados en el proceso de certificación. 
 
⇒ Potencia Nominal       W 
⇒ Flujo luminoso            lm 
⇒ Vida promedio          horas 
⇒ Símbolo que indique el método de arranque (bombilla europea 
 
La certificación de la lámpara debe hacerse con el procedimiento de una Norma Internacional tal como la 
IEC 60662 “High – pressure sodium vapour lamps” , o de reconocimiento inte rnacional como la ANSI 
C78, u otra equivalente.  
310.8.2  Restricción de uso.  En razón a que pueden distorsionar el color, no se podrá utilizar este tipo 
de fuentes donde la resolución o reproducción del color sea un factor determinante para la actividad 
realizada en el área iluminada. 
  
Normas utilizadas para los ensayos. Para la verificación de los requisitos establecidos se podrán 
utilizar normas NTC, normas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como: 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 53 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
IEC. 60662 High pressure sodium vapour lamps. 
NTC 2243 Bombillas de vapor de sodio a alta presión. 
ANSI C78-42  
 
 
310.9  OTRAS  FUENTES  LUMINOSAS.   
 
El uso de otras fuentes  tales como Lámparas de Inducción, LEDs, OLEDs, LEPs, etc. estará 
condicionada a los siguientes requisitos: a) cumplir co n el Decreto 3450 de 2008 en cuanto a alta eficacia 
lumínica y b)  Cumplir los requisitos de  seguridad  contra riesgo de origen eléctrico o térmico, c) 
Certificar el cumplimiento de estos requis itos mediante declaración del proveedor.  
 
310.9.1  LÁMPARAS  DE INDUCCIÓN :  
 Son lámparas de descarga de gas de mercurio sin cátodos ni filamentos, operadas a altas frecuencias,  
que tienen la particularida d de una larga vida. Las que tienen balasto incorp orado no deben tener una 
vida útil inferior a 50.000 horas y las de balasto independiente no inferior a 80.000 horas,  por lo que su 
uso es recomendado en lugares donde  el reemplazo es   difícil. La eficacia de estas fuentes no deberá 
ser menos a  60 lm/W,  
conservar  no menos del 70% del flujo luminoso nominal al final de la vida útil y 
operar a  frecuencias acordes con normas internacionales o de reconocimiento internacional. 
 310.9.2
 DIODOS  EMISORES  DE LUZ  (LED),  OLED  O ( LEP).   
 Son fuentes lumínicas con tecnologí as promisorias y gran dinámica de investigación. A la fecha se 
carece de normatividad técnica internacional o de reconocimiento internacional, que permita establecer 
requisitos  específicos obligatorios para estas tecnologías ,  lo cual no implica que su uso este  prohibido 
cuando el producto y su aplicación cumplen los requi sitos generales de iluminación eficiente y segura 
establecidos en el presente reglamento.  
  
SECCIÓN  320  LUMINARIAS. 
 
Aplica a luminarias para aplicaciones fijas de iluminación tanto interior como exterior. Diseñadas para 
usar fuentes luminosas de cualquier tecnología.  
320.1 Requisitos generales de producto . Toda luminaria para uso en alumbrado público, iluminación 
interior o en  cualquier tipo de iluminación deberá cumplir los siguientes requisitos y demostrarlo 
mediante certificado de conformidad de producto, exp edido por un organismo de certificación acreditado. 
 Las luminarias  de uso exclusivo en decoración, que no se podrán utiliz ar en iluminación general, no les 
aplica los requisitos fotomé tricos y los fabricantes o importadores,  podrán demostrar el cumplimiento de 
los  demás requisitos incluyendo los de rotulado, fl amabilidad, rigidez dieléctrica, tensión de contacto, 
temperatura de conjunto eléctrico consideradas de seguridad,  mediante una declaración del proveedor, 
para lo cual  deberá contar con los soportes  que  permitan verificar el cumplimiento de tales requisitos 
con base en una norma técnica internacional o de reconocimiento internacional tal como las IEC 60598-
2-1, 60598-2-2, 60598-2-4.  
 
a. Ninguno de los elementos o partes de la luminaria deben presentar rebabas, puntos o bordes 
cortantes. 
 
b. En luminarias diseñadas para bombillas de vapor de sodio, el dise ño del conjunto óptico debe limitar 
el aumento de tensión durante la operación no rmal de acuerdo con la Tabla 320.1.1. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 54 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Luminarias de Sodio 
(W). Máximo aumento de tensión 
de la bombilla  [V.]. 
50  5 
70   5 
100  7 
150   7 
250  10 400  12 
600  20 
1.000  25 
 
Tabla 320.1.1   Máximo aumento de tensión de la bombilla de sodio dentro de la luminaria . 
 
c. El tamaño de la carcasa debe garantizar que las temperaturas no lleguen a valores críticos en las 
partes importantes de la bombilla, tales como el punto de unión entre el bulbo y el casquillo que 
sobrepasen las temperaturas máximas de funcionamiento de los elementos que conforman la 
luminaria. 
d. En iluminación interior las luminarias embutidas o tipo bala deben tener en cuenta el confinamiento de 
su instalación y sus consecuencias de disipación  térmica, deben rotularse con los tipos de fuente 
para las cuales están diseñadas, ya que temperaturas por encima de la recomendada por el 
fabricante de fuentes pueden lleva r a caída de la eficacia luminosa, disminución de vida de la fuente y 
hasta el riesgo de incendio.  
e. Los componentes no metálicos de luminarias deben cumplir con  el ensayo del hilo incandescente a 
650º C tal como lo establece la norma IEC 60695,  la norma NTC 2230 u otra norma equivalente. 
f. Las luminarias deben garantizar el grado de hermet icidad IP o su equivalente NEMA  y la protección 
contra el impacto sean los requeridas para las exig encias de desempeño y factores de mantenimiento  
esperados, para cada instalación en particular. 
g. Toda luminaria debe acompañarse de los siguient es documentos fotométricos: Curva polar de 
intensidad luminosa, la matriz de intensidades referida a un tipo de coordenadas de acuerdo con el organismo internacional seleccionado, y diagrama polar para el plano de la curva de intensidad 
luminosa máxima. Tales documentos deberán ser certificados según norma internacional o de 
reconocimiento internaciona l tal como la IESNA LM63. 
El ángulo de inclinación del conjunto óptico de la luminaria para la elaboración de la matriz de 
intensidades debe ser  0º.  En caso de existir reglaje del portabombilla se debe indicar la posición  dentro del conjunto óptico de la luminaria al cual corresponde cada fotometría.  Estos documentos 
deben ser los mismos que se usen para la certificación de producto. 
h. En el caso de las luminarias de uso exterior se debe indicar el valor de Flujo Hemisférico Superior 
(FHS), que se define como el porcentaje (%) de flujo luminoso emitido por el equipo de iluminación 
por encima del plano horizontal, e indica el nivel de contaminación lumínica que produce el equipo con un ángulo de inclinación de 0º. 
i. Los conjuntos eléctricos de las luminarias para lámparas o bombillas fluorescentes que se 
comercialicen o se usen en Colombia no podrán tener eficiencia menor a la establecida en la Tabla 
320.1.1  La eficiencia del balasto se deberá medir como el cociente de la potencia de salida del balasto sobre la potencia de entrada, expresada en porcentaje. 
 
Niveles de eficiencia mínima permitida. Tipo de conjunto eléctrico de la luminaria . 
A los 6 meses de 
vigencia del RETILAP En 18 meses. En 36 meses. 
Electromagnético menor de 40 W. 75% 80% 85% 
Electromagnético mayor o igual a 40 W. 78% 82% 85% 
Electrónico. 85% 90% 92% 
Tabla 320 .1.1  Niveles de eficiencia mínima permitida en conjuntos eléctricos de luminarias para lámparas fluorescentes .  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 55 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
320.2 Requisitos eléctricos y mecánicos . Las luminarias deben cumplir  los siguientes requisitos de 
tipo eléctrico y mecánico. 
 
a. El conjunto eléctrico de la luminaria constitu ido por balasto, condensador, arrancador, bornera de 
conexiones y, en los casos aplicables, fusibles, debe acoplarse en el interior del cuerpo de la 
luminaria y diseñarse para fácil montaje, inspección, limpieza, mantenimiento y reemplazo de sus 
elementos; para ello, todas las conexiones internas deben estar claramente identificadas con 
marcadores permanentes para cable. Para algunos proyectores y aplicaciones el conjunto eléctrico 
puede estar en un encerramiento remoto. 
b. El conjunto eléctrico debe cumplir con los requis itos de desempeño  de las  bombillas para la cual 
está diseñada la luminaria. 
c. Las conexiones eléctricas en las borneras y/ o tornillos que se encuentren directamente en contacto 
con una conexión eléctrica (punto vivo) deben ser del tipo no ferroso o tener una protección contra la 
corrosión sin reducir la conductividad eléctrica. 
d. Los componentes eléctricos y su encerramiento deben ser adecuados para disipar el calor y soportar 
las temperaturas máximas de operación, la cual  nunca deben superar los 90ºC. 
e. Las luminarias para bombillas de sodio alta presión con potencias superiores o iguales a 150 W, 
deben protegerse mediante la utilización de fusibles y portafusibles debidamente  certificados6+ bajo RETIE o una norma técnica aplicable al producto.  De éste requisito se exceptúan las luminarias que 
en el conjunto eléctrico usen balastos electr ónicos que tengan incorporada protección de 
cortocircuito. 
f. Para las luminarias y proyectores usados en alumbrado de piscinas y fuentes de agua, la protección 
contra tensión de contacto debe ser Clase III de ac uerdo con clasificación dada en norma NTC 2230 
o normas equivalentes. 
g. Para luminarias usadas en ambientes e instal aciones especiales deben cumplir los requisitos 
establecidos en el RETIE para este tipo de instalación y la certificación de este tipo de luminarias se 
hará  únicamente bajo los requerimientos de ese reglamento. 
h. El fabricante debe especificar  y suministrar la información de la mayor  potencia de las bombillas a 
usarse con la luminaria, así como la mayor temperatura de operación permisible.  
i. Las partes no metálicas de la luminaria que mantienen en posición partes eléctricas vivas 
susceptibles de incendio por cortocircuitos o sobre corrientes debe además cumplir con la resistencia 
a la llama mediante el ensayo de aplicación de la llama cónica, contemplado en las Normas IEC 60695, UL 94, NTC 2230 u otra norma equivalente. 
j. Las luminarias y proyectores, incluidas las de alumbrado público, con requisito protección contra 
tensión de contacto Clase I,  deben estar provisto s, en su interior, de un terminal adecuado en 
contacto con el cuerpo de la luminaria para permitir su conexión a tierra, en forma tal que las partes 
conductoras accesibles no se vuelvan peligro sas en caso de falla del aislamiento básico. 
k. Las carcasas de los aparatos de alumbrado, deben tener un espacio amplio para empalmes y 
conexiones y para la instalación de dispositivos, si los hay.   
l. Los aparatos de alumbrado, portabombillas y bom billas no deben tener partes energizadas expuestas 
normalmente al contacto.  Se exceptúan los portabombillas de tipo pinza que se instalen como 
mínimo a 2,40 m sobre el piso, que tengan sus terminales expuestos. 
m. Los cables de conexión a la fuente de aliment ación eléctrica  deberán  tener los calibres y 
aislamientos apropiados  para el tipo de carga, tensión y temperatura, en ningún caso podrán ser de calibre inferior a 20 AWG  
 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 56 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
320.3 Requisitos particulares de luminarias para alumbrado público . Las luminarias  alumbrado 
público, además de los requisitos de los  numerales 320.1.1 y 320.1.2 que les aplique,  deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a. Eficiencia luminosa: Las luminarias y proyectore s deben tener un conjunto óptico con una eficiencia 
de transferencia del flujo luminoso emitido por la fuente de por lo menos el 60%. 
 
b. Los reflectores deben presentar un coeficiente de  reflexión superior al 85 %, no deben ser pintados o 
esmaltados, ni planos. 
c. Los refractores deben presentar una superficie ex terna tal que en ningún caso contribuya a favorecer 
la acumulación de sedimentos y partículas y con esto los costos de mantenimiento. 
d. El refractor debe presentar las mejores caract erísticas ópticas y ser adecuado para intemperie, 
resistente a cambios bruscos de temperatura, a altas temperaturas durante períodos prolongados 
(cristalización, rompimiento y amarillamiento). 
e. Los refractores  deben ser de alta resistencia al  impacto y contar con protección  contra radiación 
ultravioleta. UV.  En sistemas de alumbrado público no se podrán usar refractores o difusores ni 
protectores en acrílico. Este requisito también aplica a  luminarias  de usos distintos al alumbrado 
público que se requieran instalara en espacios sometidos a  radiación solar directa. 
f. Las luminarias con potencias superiores a 100 W requieren que el portabombillas esté ensamblado 
dentro de un dispositivo de reglaje, con posiciones bien definidas, que permita graduar la colocación 
de la bombilla dentro del conjunto ópt ico.  El  elemento que se utilic e para establecer las posiciones 
del reglaje debe estar claramente identificado señalando los puntos específicos en el sentido que 
corresponda, al igual que asegurando su maniobr abilidad en sentido vertical, horizontal ó en ambos. y 
fijación una vez se determina la posición  requerida.  
g. Las luminarias con reglaje  debe tener fotometría para las diferentes posiciones de la bombilla dentro 
del conjunto óptico  
h. En las luminarias y proyectores para alumbrado públ ico la protección contra tensión de contacto debe 
ser Clase I de acuerdo con clasificación dada en la Norma NTC 2230. 
n. El conjunto óptico y el conjunto eléctrico de luminarias usadas en alumbrado público, deben tener 
hermeticidad (gado IP ) y protección contra impacto, no   inferior a los valores establecidos en la tabla 
320.1.3 , el grado IP puede ser reem plazado por su equivalente NEMA : 
Hermeticidad 
 Grado (IP )       Protección contra 
Impacto  Grados (IK)  
Tipo de área a iluminar 
Conjunto 
óptico Conjunto 
eléctrico Conjunto óptico 
Lugares con niveles de contaminación de categorías 1 ó 2, 
establecidos en el Capítulo 7, o para municipios hasta de cien mil 
habitantes en el casco urbano 54 43 08 
Lugares con alta contaminación o cabeceras municipales de más 
de 100.000 habitantes 65 43 08 
Túneles  66 65 08 
Tabla 320.1.3 Grados de hermeticidad (IP)  y resistencia al impacto (IK) 
 
i. Para proyectos de alumbrado público ubicados en zonas de alta exposición al vandalismo, se podrán 
diseñar y proponer sistemas resistentes al vandalis mo, tales como: tornillos, soldaduras, cinta bandit, 
candados, entre otros.  
j. Las luminarias de alumbrado público deben se compatibles con las disposiciones de mobiliario 
urbano y armonizar con el ambiente del sitio de inst alación en cada municipio, sin desmejorar la 
eficiencia de las instalaciones de alumbrado público  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 57 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
En las luminarias para alumbrado público, el municipi o o el operador del servicio podrá solicitar que le 
graben en la carcasa en alto o bajo relieve, con le tra imprenta de por lo menos 11 mm, la leyenda que 
indique el nombre del municipio, distrito u operador donde se instalarán los equipos.  
 
Productos marcados con el nombre del municipio,  distrito u operador del servicio, no podrá ser 
comercializada para usuarios distintos, al me nos que tenga el permiso de quien aparezca en la 
marcación,  quien  tenga conocimiento del hecho d eberá  informar a quien aparezca en la marcación, 
quien deben informar del hecho a las  autoridades  competentes para el control y vigilancia del presente 
reglamento. 
 
320.4 Marcación:  Todas las luminarias deberán ir marcadas en forma legible, durable e indeleble en 
impreso  o marcación láser e incluir la siguiente información que le aplique:  
 
Para luminarias de alumbrado interior 
Marca de fábrica. Mes y año de fabricación o Código del fabricante. 
Potencia. Grado IP  o equivalente NEMA si es mayor o igual a 44  
Tensiones de conexión Tipo de fuente luminosa 
 
Para luminarias de alumbrado público y exterior  en u na placa metálica exterior de fácil visualización.   
Marca de fábrica. Mes y año de fabricación o Código del fabricante. 
Potencia. IP   o equivalente NEMA  para  conjunto óptico 
Modelo y referencia IP  o equivalente NEMA  para conjunto elétrico. 
Tensiones de conexión. IK del Refractor ó cubierta. 
Tipo de fuente luminosa  
 
La información técnica que debe ir grabada en cada uno de los elementos que conforman el conjunto 
eléctrico, se relacionan en las especificaciones de cada componente. 
 
320.4 Pruebas y ensayos.  Las luminarias deben ser sometidas a los siguientes ensayos, para lo cual se 
utilizarán las normas técnicas referidas o su equivale nte en normas internaci onales o de reconocimiento 
internacional aplicables a este tipo de productos. 
 
a. Fotometría. 
b. Revestimiento anodizado de los reflectores, para  luminarias de uso exterior. (Espesor mínimo de 5 
micras en las superficies lisas y planas y la prueba de continuidad con bombilla incandescente) 
c. Resistencia mecánica (energía de impacto y compresión). 
d. Ensayo de temperatura (C alentamiento), cuando aplique. 
e. Protección Ultravioleta. (será exigible únicamente  a luminarias expuestas a la luz solar directa en la 
medida que se tengan laboratorios para su realización) 
f. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. 
g. Incremento de tensión en bornes de la bomb illa en luminarias con bombillas de sodio. 
h. Resistencia al fuego para partes no metálicas.. i. Vibración y adherencia de la pintura, para luminarias de uso exterior o alumbrado público. 
j. En luminarias para alumbrado público, ensay os de los balastos, en laboratorio acreditado o 
reconocido.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 58 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
k. En luminarias para alumbrado público, ensayos para verificación del grado de hermeticidad IP o su 
equivalente NEMA y el grado de protección cont ra el impacto IK, en laboratorio acreditado o 
reconocido. 
 
320.5 Requisitos generales de instalación.  Todas las luminarias deberán instalarse cumpliendo los 
siguientes requisitos que les apliquen. 
 
a. Los aparatos de alumbrado montados a nivel de la superficie o empotrados deben ser instalados de 
modo que  materiales combustibles adyacentes no estén expuestos a temperaturas superiores a 
90°C. 
 
b. El calentamiento excesivo en luminarias embutidas o tipo bala son la causa de muchos incendios en 
edificaciones y la perdida de vida útil de la fuente,  por ello no solo es importante determinar su 
temperatura de funcionamiento desde el punto de vista de sus componentes, sino desde el punto de 
seguridad previniendo posibles incendios.  
 
c. Cuando las luminarias fluorescentes estén instaladas en interiores, los balastos deben llevar 
protección térmica integral. Se exceptúan las lumina rias fluorescentes que utilicen bombillas tubulares 
lineales con balastos de reactancia sencilla, los balastos para uso en luminarias indicadoras de salida e identificadas para ello, y las luces indicadoras de salida que se encienden únicamente en caso de 
emergencia. 
 
d. Las luminarias de bombillas de descarga de alta intensidad que se instalen empotradas, deben estar 
protegidas térmicamente y estar así identificadas.  Cuando estas luminarias están operadas por un 
balasto a distancia, tanto si están empotrados como si no lo están, el balasto también debe estar 
térmicamente protegido. Se exceptúan las luminarias  de bombillas de descarga de alta intensidad 
empotradas, identificadas para ese uso e instaladas en concreto vert ido.  La protección térmica que 
se exige en el Artículo 410-73  de la NTC 2050 se puede lograr por medios distintos a protectores 
térmicos. 
 
e. Los aparatos de alumbrado montados a nivel de la  superficie o empotrados las cubiertas metálicas 
deben estar protegidas contra la corrosión y ser de un espesor no menor a 0,759 mm (22 MSG).  Se 
permite que la cubierta del compartimiento del alambrado sea de material más delgado, siempre y 
cuando esté instalada dentro de la cubierta  de 0,759 mm (22 MSG) y no sirva de soporte a 
componentes portadores de corriente de la instalación.  
 
f. La luminaria o proyector debe tener la siguiente pr otección de los conductores y los aislamientos del 
alambrado de las luminarias: 
 
⇒ Los conductores deben estar bien sujetos de modo que no se produzcan cortaduras ni abrasión 
del aislamiento. 
⇒ Cuando los conductores pasen a través de metale s se debe proteger su aislamiento contra la 
abrasión. 
⇒ En los brazos o mangos de los aparatos de alumbrado no debe haber empalmes o conexiones. 
⇒ Los conductores se deben instalar de modo que el peso del aparato de alumbrado o sus partes 
móviles no los someta a tensión mecánica. 
 
Normas utilizadas para los ensayos. Para la verificación de los requisitos establecidos se podrán 
utilizar normas NTC, normas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como: 
 
NTC. 900 Código de alumbrado público. 
NTC. 1156 Productos metálicos y recubr imientos. Ensayos cámara salina. 
NTC. 2230 Electrotecnia Luminarias. 
NTC. 2243 Bombillas de vapor de sodio a alta presión.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 59 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
NTC. 3279 Grados de protección dado por ence rramiento de equipo eléctrico [Grados IP]. 
IEC. 60529 Degree of protection by enclosures [IP Code]. 
IEC. 60598 1-2-3 Luminaries for road and street lighting. Particular requirements. 
EN. 50102 Grados de protección proporcionados por las envolventes  de materiales eléctric os contra los impactos
mecánicos externos (código IK ). 
UL 1598  
 
 
PARÁGRAFO.  Para las luminarias  de iluminación decorativa, luminarias denominadas lámparas de 
mesa, lámparas de pie y luminarias  para lámparas el éctricas portátiles,  no les  serán exigibles los  
documentos fotométricos, pero  deberán  demostrar m ediante certificado de producto el cumplimiento de  
normas técnicas de seguridad contra riesgo de origen eléctrico y térmico ,  bajo una norma técnica  que le 
aplique ,  y la conformidad con el presente reglamento la podrán demostrar  mediante declaración del  
proveedor. Para este propósito  lo s elementos  utilizados en su construcción tales como cables, clavijas  
portalámparas, interruptores y demás que puedan es tar en contacto con partes energizadas, deben 
cumplir con RETIE o  normas técnicas internacionales, de reconocimiento internacional o NTC  para 
dichos producto.    
 
En todo caso, estos productos no se podrán utilizar  para sistemas de iluminación general. 
 
 
SECCIÓN  321 PROYECTORES. 
 Los proyectores deberán cumplir los requisitos de las luminarias (sección 320) que les apliquen y  los 
siguientes: 
 
a. Para los documentos fotométricos de proy ectores, se utilizará el sistema de coordenadas 
rectangulares. 
 b. El sistema de fijación de los proyectores de be contar con elementos de graduación vertical y 
horizontal, que permiten una orientación y fijación adecuada a las condiciones del espacio y a los 
requerimientos fotométricos de la aplicación específica. 
 
c. Adicionalmente, se debe explicar el manejo del reglaje en las diferentes posiciones, en relación con el 
comportamiento fotométrico, par a satisfacer los requerimientos establecidos en el diseño.  
 
 
SECCIÓN 330 BALASTOS. 
 
330.1 Requisitos generales de los balastos.  Los balastos deben cumplir los siguientes requisitos y 
demostrarlo mediante certificado de producto. 
 
a. Factor de potencia: Es la relación entre la potenci a de entrada a la luminaria (potencia suministrada a 
la bombilla más la potencia consumida por el propio conjunto eléctrico) y el producto de la tensión por 
la corriente de entrada.  A partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, no se permitirá la 
comercialización y uso de conjunto eléctrico de luminarias con factor de potencia inferior a 0,9. 
 
b. El Factor de cresta6 debe medirse, analizan do la corriente de la bombilla y su  valor deberá ser inferior  
o igual a los definidos en la Tabla 330.1 a. 
 
                                                                  
6 Es la relación que existe entre el valor pico y el valor eficaz  (rms) de la onda de corriente de la bombilla. Es la característ ica del 
balasto más estrechamente relaci onada con la duración de bombilla.   El factor de cresta de una onda sinusoidal perfecta es 1,4; a 
medida que este factor aumenta en la onda de corriente de la bombilla, la calidad del balasto es menor 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 60 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Tipo de bombilla. Factor de cresta máximo. 
Fluorescentes. 1,7 
Fluorescente Slim line 1,85 
Vapor de mercurio alta presión. 1,8 
Vapor de sodio baja presión. 1,6 
Vapor de halogenuros metálicos. 1,8 
Vapor de sodio alta presión. 1,8 
 
Tabla 330.1 a  Máximo factor de cresta admitido para un balasto, según los tipos de bombilla. 
 
Para evaluar la capacidad de regulación7 del balasto, se deben medir las potencias de la bombilla a la 
tensión mínima, a la tensión nominal y a la máxima permisible según su diseño.  Después se relacionan 
de la siguiente forma:  
 
 
c. Ruido: Generado por vibración que se produce en las láminas del núcleo, por el campo magnético y 
sus variaciones. El nivel de ruido, en principio, dependerá de la forma de construcción y de la calidad 
del balasto, sin embargo, también influirá el sistema de fijación de éste a la luminaria.  En un plazo  no 
mayor de 2 años se deberá establecer la normatividad técnica aplicable al caso. 
 
d. Cuando las luminarias fluorescentes estén instaladas en interiores, los balastos deben llevar 
protección térmica integral, conforme al literal “e” de la parte “P” del Artículo 410-73 de  la NTC 2050. 
 
e. Eficiencia de balasto: no podrá ser inferior a las establecidas en el literal i del numeral 320.1. 
 
f. Marcación : Los balastos deben tener un rotulado legible y durable de identificación, con la siguiente 
información: 
 
Potencia nominal. W Diagrama de conexiones. 
Tensiones de conexión. V Temperatura nominal máxima de operación TW ____°C. 
Corriente de entrada. A Marca de fábrica. 
Tensión de bombilla. V Modelo y referencia. 
Factor de Eficacia de Balasto. Mes y año de fabricación o código del fabricante 
Identificación de terminales . Tipo de bombilla. 
 
Los balastos deberá cumplir con los requisitos de po rte de etiqueta e información que se establezcan en 
el Reglamento Técnico de Etiquetado – RTE, que se expida en cumplimiento del artículo 2º del Decreto 
2501 de 2007.  La información adicional que se requiera para la adecuada escogencia del balasto 
deberá ser suministrada por el fabricante en fichas técnicas de público conocimiento. 
 
330.  2  REQUISITOS  PARTICULARES   DE BALASTOS  ELECTROMAGNÉTICOS. 
 g. Todos los balastos electromagnéticos deben tener rotulado el valor de tw  para balasto reactor o 
clase térmica  para los CWA o HX es decir, la temperatura de operación nominal máxima del 
bobinado o temperatura máxima hasta la cual se garantiza el funcionamiento nominal del balasto. 
Esta temperatura no debe ser sobrepasada para asegurar el cumplimiento de la vida útil del balasto. 
                                                                 
 
7 Regulación de potencia: Es la habilidad que ti ene el balasto para controlar la potencia de la bombilla, con los cambios de tens ión 
que se presentan en la línea de alimentación Potencia de la bombilla (a tensión de línea mínima . - Regulación . =(1 - Potencia de la bombilla (a tensión de línea nominal ).    ) X 100 [%]. 
    
Potencia  de la bombilla (a tensión de línea máxima . + Regulación . = ( Potencia de la bombilla (a tensión de línea nominal .    -1) X 100 [%]  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 61 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
h. Para balastos electromagnéticos de lámparas fluorescentes el tw mínimo debe ser de 120 °C y en  
balastos electromagnéticos para bombillas de descarga de alta intensidad (HID) el tw mínimo debe 
ser de 130 °C. 
 i. El alambre esmaltado de la bobina debe poder soportar la temperatura máxima de trabajo para la cual 
ha sido diseñado el balasto, según norma  internacional  IEC 61347 -2-9 o equivalentes. 
 
j. El fabricante especificará las condiciones de garantía de la vida útil del balasto.  
 k. Aislamiento Eléctrico: Desde el punto de vist a de aislamiento, las bobinas de los balastos deben 
presentar una resistencia de aislamiento no menor de 2 megohmios entre el devanado y el núcleo o 
la cubierta metálica exterior y deben poder soportar una tensión de ensayo no menor a dos veces la 
tensión de trabajo más alta para la cual está diseñado, más 1.000. 
 En cumplimiento  del Decreto 3450 de 2008 el Minist erio de Minas y Energía podrá prohibir el uso de 
balastos electromagnéticos para lámparas fluorescente, en los mismos tiempos y condiciones que se 
den para la Comunidad Europea o Norteamérica .
 
 
330.3   REQUISITOS  PARTICULARES   PARA  BALASTOS  ELECTRÓNICOS. 
 
Los balastos electrónicos en comparación con los elec tromagnéticos presentan ventajas como: menores 
pérdidas, pueden aumentar la vida útil de la lámpar a; poseen encendido instantáneo, alto factor de 
potencia  y filtros de entrada que limit an y mantienen el nivel de armónicos. 
 330.3.1 Requisitos de producto . Los balastos electrónicos  adicionalmente a los requisitos  de los 
numerales 330.1.  que les apliquen deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. El factor de balasto debe ser mayor o igual al estipulado en la Tabla 330.1 b. Para balastos  
electrónicos dimerizables  o atenuables  se tomará en cuenta  su máximo factor de balasto. 
 
b. La contaminación por distorsión armónica to tal de corriente no debe ser mayor al 32% (THD ≤ 32%), 
medidas a tensión de línea nominal. 
c. Los balastos electrónicos deben dis poner de filtros u otros métodos  para reducir la radiointerferencia, 
acorde con normas internacionales, de reconocimiento internacional o NTC. Este requisito no hace 
referencia a Compatibilidad Elec tromagnética (CEM) y se podrá dem ostrar mediante declaración de 
proveedor, especificando que en el diseño y construcción se  consideró y aplico este requisito. 
d. Los balastos electrónicos para fuentes fluorescentes lineales T5, excepto los de arranque 
instantáneo, deben cumplir con protección de fin de vida de la bombilla de conformidad con normas 
tales como ANSI C82.11, y protección contra  vari aciones transitorias de tensión, conforme a normas 
tales como  ANSI 62.41 u otras equivalentes. 
 
Normas para los ensayos. Para la verificación de los requisitos establecidos  de balastos, tanto 
electromagnéticos como electrónic os  se podrán utilizar normas NTC, normas internacionales o de 
reconocimiento intern acional, tales como: 
 
IEC. 61347 Requerimientos para balastos electrónicos de lámparas fluorescentes.
UL 935 Balastos para tubos fluorescentes. 
ANSI C82-11    Balastos electrónicos para lámparas fluorescentes 
ANSI C 82-4  Balastos para lámparas de alta intensidad de descarga y de baja
presión de sodio.  
ANSI C62.41    Protección Para Transitorios Categoría A  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 62 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
330.4  BALASTOS  PARA  LÁMPARAS  DE DESCARGA  DE ALTA  INTENSIDAD  (HID).   
 Los balastos para las bombillas de sodio,  además de los requisitos de los numerales 330.1, 330.2 y 
330.3  que les aplique, deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Rangos de regulación de potencia: 
 
⇒ Los balastos tipo reactor deben garantizar que variaciones de tensión de entrada (tensión de red) 
entre ± 5%, generen como máximo una variación del ± 12% en la potencia nominal suministrada a la 
bombilla de sodio o mercurio y  máximo  ± 15% para lámparas Metal Halide, Ver ANSI  C 82-4. 
 
⇒ Los balastos tipo CWA deben garantizar que variacio nes de tensión de entrada (tensión de red) entre  
± 10% generen como máximo una variación del ± 5% en la potencia nominal suministrada a la 
bombilla. 
 
b. Las curvas características de los balastos para las bombillas de s odio alta presión deben cumplir con 
los trapezoides de funcionamiento de la bombilla definidos en norma técnica con la cual se prueban 
los parámetros eléctricos  de la lámpara bien, la cual debe ser internacional como la IEC 60662, de 
reconocimiento internacional  o   NTC 2243.  
 
c. Durante la vida de la bombilla, la curva de la característica típica del balasto debe estar dentro de los 
límites especificados por el trap ezoide, para la tensión y potencia de la bombilla. Por lo tanto, el 
fabricante o comercializador del balasto debe poner  a disposición del usuario, las curvas del 
comportamiento del balasto dentro del trapecio definido para la potencia de bombilla.  No aplica para la potencia reducida de los balastos doble potencia. 
 
d. Sostenimiento del arco en las bombillas HID con dism inución de la tensión de la red:  El balasto debe 
mantener la bombilla en operación, con disminuci ones repentinas de la tensión de la red, con 
duración inferior a 4 segundos 
 
e. Los balastos tipo CWA (Constant Wattage Autotran sformer) para bombillas de sodio sólo se podrán 
usar cuando las variaciones de tensiones de la red de alimentación superen los valores de operación  
para el balasto tipo reactor  la cual esta definida  en ±5% de la tensión nominal. 
 
f. Las tensiones de bombilla de sodio de alta pr esión que se podrán comercializar en el país y las 
máximas perdidas permitidas en los balastos son las establecidas en la Tabla 330.4 
 
Bombilla de sodio. Tensión  [V]  
de bombilla. Pérdidas Máximas [W]  
balastos reactor  Pérdidas Máximas [W] 
balastos CWA  
50 W 90 10  
70 W 90 11   
100 W 100 15  
150 W 100 19  40 
250 W 100 29  45 
400 W 100 40  70 
600 W Según ficha técnica 60 100 
1.000 W 250 100 119 
Tabla 330.4  Pérdidas máximas aceptadas  en los balastos para bombillas  de sodio 
 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 63 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Normas para los ensayos. Para la verificación de los requisitos establecidos se podrán utilizar normas 
NTC, normas internacionales o de reco nocimiento internac ional, tales como: 
 
ANSI. C 82.4 Ballasts for high intensity discharge and low pressure sodium lamps. 
ANSI. C 82.6 Reference ballasts for high intensity discharge lamps methods of measurement. 
ANSI  C 8211 American National Standard for High Frequency  Fluorescent Lamp Ballast.. 
IEC. 60922 Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluo rescent lamps). General and safety requirements 
IEC. 60923 Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps). Performance requirements 
NTC. 2117 Balastos para bombillas de descarga de alta intensidad. Especificaciones. 
NTC. 2118 Balastos para bombillas de descarga de alta intensidad.  Ensayos. 
NTC. 3657 Pérdidas máximas en balastos, para bombillas de descarga de alta intensidad. 
NTC. 4545 Métodos de ensayo para la medición de pérdidas de potencia en balastos. 
UL 1029 Ballasts for high intensity discharge lamps 
 
 
 
SECCIÓN 340 ARRANCADORES PARA LÁMPARAS DE DESCARGA EN GAS. 
 
 
340.1.  ARRANCADORES  PARA  LÁMPARAS  DISTINTAS  A LAS  DE SODIO.   
 Deben ser encapsulados, cumplir con normas internacionales, tales como  IEC 60926 e IEC 60927, 
normas de reconocimiento internacional o NTC como las NTC 3200-1, NTC 3200-2 y demostrarlo 
mediante certificado de producto.   
340.2
 ARRANCADORES  PARA  BOMBILLAS  DE SODIO.   
 
Deben cumplir : los siguientes requisitos: 
 a. Deben  ser del tipo encapsulado  en un material auto extinguible probado de acuerdo con la norma 
Internacional como la IEC60695-2-1, o su reemplazo, de reconocimiento internacional o NTC 3200-1  
b. Las partes externas de material aislante que pr oveen protección contra choque eléctrico deben ser 
sometidas al ensayo de filamento incandescente a 6 50 °C  durante 30 s. acuerdo con la norma IEC 
60695.Cualquier llama o incandescencia del espécimen se extinguirá dentro de los 30 s después de 
retirar la punta del filamento y cualquier llama que caiga no encenderá una pieza de 5 capas de 
papel de seda especificado en el numeral 6.8.6. de la norma ISO 4046, extendido horizontalmente, 
200 mm ± 5 mm debajo del prototipo bajo ensayo. 
c. Las partes de material aislante que mantienen en posición las partes vivas deben someterse al 
ensayo del quemador de aguja según la norma IEC 60695, teniendo en cuenta que el elemento de 
prueba es un arrancador completo.  Si es necesario retirar ciertas partes del arrancador para realizar 
el ensayo, se debe vigilar que las condiciones de ensayo no se alejen de manera significativa de 
aquellas que existen en uso normal. La llama de ensay o se aplica en el centro de la superficie 
sometida a ensayo. La duración de aplicaci ón es 10 s. Cualquier llama auto sostenida debe 
extinguirse durante los 30 s siguientes a la retirada de la llama de ensayo y ninguna gota debe inflamar un trozo de papel de seda especificado en el numeral 6.86 de la norma ISO 4046 e instalado 
horizontalmente a 200 mm por debajo del espécimen bajo ensayo. 
d. No deben tener restricción alguna con respecto a su posición de operación. 
e. Deben estar diseñados para soportar temperaturas  desde –10°C hasta +90°C sin que se afecte su 
normal funcionamiento. 
f. Los terminales deben  ser cables de por lo menos 20 cm de largo, con aislamiento  para mínimo 
105°C y 600 V.  Deben ser diseñados de forma que se garantice una buena conexión eléctrica y que  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 64 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
además sean mecánicamente seguros.  Se aceptan terminales tipo bornera, siempre que las 
conexiones sean seguras.  
g. El arrancador debe tener claramente identific ados y de manera permanente sus terminales de 
conexión. 
h. Deben presentar una resistencia de aislamiento no menor de 2 M Ω.  
i. Deben soportar una tensión de 2 Vn + 1.000 V, entre terminales y carcasa durante un (1) minuto .. 
j. Se podrán utilizar arranc adores tipo superposición o serie, pa ralelo, impulsador o semiparalelo; no 
obstante  se prefiere el uso de arrancadores que, posean un sistema de parada automática del tren 
de pulsos para que en co ndición de daño de la bombilla o, ausen cia de ella, no proveen pulsos de 
alta tensión hacia el balasto El pulso generado por el arrancador, debe tener la energía necesaria 
para garantizar: 
⇒ Un arranque rápido y confiable de la bombilla. 
⇒ Un correcto encendido de las bombillas en el encendido en frío y reencendido en caliente. 
⇒ Para garantizar el arranque cuando se utilizan bombillas halogenuros metálicos, se deben 
identificar las características particulares de la  bombilla, puesto que para la línea europea, éstas 
varían de un fabricante a otro para la misma referencia de potencia.  Para la práctica americana, 
en algunas bombillas de ha logenuro metálico de nueva tecnología  se requiere de arrancador. 
Marcación   Los arrancadores deben tener un rotulado legible y durable de identificación, con la siguiente 
información:  
Potencia. Marca de fábrica. 
Tensiones de bombilla. Modelo y referencia. 
Frecuencia. Mes y año de fabricación o código del fabricante. 
Identificación de terminales. Corriente máxima (arrancadores de superposición)  
Diagrama de conexiones. Capacitancia de carga( picofaradios) 
Temperatura máxima de operación.   
 
Normas utilizadas para los ensayos. Para la verificación de los requisitos establecidos se podrán 
utilizar normas NTC, normas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como: 
 
IEC. 60926 Starting devices (other than glow st arters). General and safety requirements. 
IEC. 60927 Starting devices (other than glow  starters). Performance requirements. 
NTC. 3200-1 
3200-2 Arrancadores para bombillas de sodio alta presión. 
 
 
SECCIÓN 350 CONDENSADORES PARA CONJ UNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARAS  DE 
DESCARGA EN GAS. 
 
350.1 Requisitos de producto:  Los condensadores utilizados  en el conjunto eléctrico para lámparas 
de descarga de gas deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. El condensador debe mantener una alta estab ilidad de su capacitancia ante la ocurrencia de 
sobretensiones, debe soportar picos de sobretensi ón hasta 2,15 (no auto-regenerados) ó 2,0 (auto-
regenerados) veces su tensión nominal aplicada en tre terminales durante 60 segundos, sin sufrir 
daños. 
b. Igualmente, el condensador debe soportar durante 60 segundos, entre terminales  unidos y carcasa, 
una tensión de 2.000 V (eficaces) para condensado res con tensión nominal hasta 250 V  y 2.500 V 
(eficaces)  para  condensadores de tensión nominal mayor a  250 V.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 65 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
c. El condensador utilizado en alumbrado público debe ser del tipo seco o aislado en aceite (no PCB) y 
debe tener una tolerancia en el valor de su capacitancia, de ± 3% para balastos CWA y  hasta ± 5% 
para balastos tipo reactor 
d. El cambio del valor de capacitancia con variaciones de temperatura entre 20ºC y Tmin,  y, 20ºC y 
Tmax  debe estar dentro del rango de ±5%. Las tole rancias de temperatura serán de ±3ºC para 
Tmin y de ±2ºC para el resto de temperaturas.” “Las temperatura mínima debe ser menor o igual a 
0ºC y la máxima mayor o igual a 90ºC. 
e. El tangente de ángulo de pérdidas o factor de disipación no debe exceder el 1% medido a una 
frecuencia de 1kHz con una temperatura de 23ºC. 
f. Los condensadores deben ser aptos para trabajar  durante períodos prolongados a una tensión que 
no exceda el 110% de su tensión nominal, dentro de las temperaturas admisibles, este requisito de 
vida útil debrá ser evaluado conforme a la norma IEC 61049 u otra norma equivalente. 
g. Los condensadores deben tene r internamente una resistencia de descarga entre terminales, que 
garanticen una tensión en bornes del condensador de  50 voltios o menos, después de un (1) minuto 
de haber desconectado la fuente de alimentación. 
k. Las partes externas de material aislante que pr oveen protección contra choque eléctrico deben ser 
sometidas al ensayo de filamento incandescente a 6 50 °C  durante 30 s. acuerdo con la norma IEC 
60695.  Cualquier llama o incandescencia del espécimen se extinguirá dentro de los 30 s después de 
retirar la punta del filamento y cualquier llama que caiga no encenderá una pieza de 5 capas de 
papel de seda especificado en el numeral 6.8.6. de la norma ISO 4046, extendido horizontalmente, 
200 mm ± 5 mm debajo del prototipo bajo ensayo. 
h. Las partes de material aislante que mantiene n en posición las partes vivas deben someterse al 
ensayo del quemador de aguja según la norma IE C 60695, teniendo en cuenta que el elemento de 
prueba es un arrancador completo.  La llama de ensayo se aplica en el centro de la superficie 
sometida a ensayo durante 10 s. Cualquier llam a auto sostenida debe extinguirse durante los 30 s 
siguientes a la retirada de la llama de ensayo y ninguna gota debe inflamar un trozo de papel de 
seda especificado en el numeral 6.86 de la norma ISO 4046 e instalado horizontalmente a 200 mm 
por debajo del espécimen bajo ensayo 
i. Los condensadores que poseen terminales para su  conexión, deben soportar un torque de 0,34 N-m 
y una fuerza de compresión axial y tensión de halado de 20 N, sin sufrir daño. 
j. Marcación. Los condensadores deben tener un ro tulado legible y durable de identificación, con la 
siguiente información: 
Capacitancia. Temperatura mínima de operación 
Tolerancia. Marca de fábrica. 
Tensión. Modelo y referencia. 
Frecuencia. Mes y año de fabricación. 
Temperatura máxima de operación.   
 Adicionalmente, la marcación de los condensadores debe contener los símbolos que se explican a 
continuación: 
• Cuando sea instalada una resist encia de descarga, el símbolo 
 
 
• Cuando sea instalado un fusible, el símbolo 
  
 
• Si el condensador es auto-regenerable, el símbolo 
  
 
k. Si un condensador no auto-regenerable se de stina exclusivamente para funcionar en serie, el 
símbolo 
  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 66 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Normas utilizadas para los ensayos. Para la verificación de los requisitos establecidos se podrán 
utilizar normas internacionales,  de reconocimiento internacional o normas NTC,  tales como: 
 
IEC. 61048 Capacitors for use in tubular fluorescent and ot her discharge lamp circuits. Performance requirements". 
IEC. 61049 Capacitors for use in tubular fluorescent and other  discharge lamp circuits. General and safety 
requirements". 
NTC. 2134-1 Condensadores fijos para aplicación de co rriente alterna. Requisitos de funcionamiento 
NTC. 2134-2 Condensadores fijos para aplicación de corri ente alterna. Requisitos generales y de seguridad 
 
 
SECCIÓN 360 PORTABOMBILLAS O PORTALÁMPARAS. 
 
360.1.  PORTALÁMPARAS   DE FUENTE  INCANDESCENTES  O FLUORESCENTES  COMPACTAS  
CON  BALASTO  INTEGRADO.   
  
a. El portabombillas para lámparas incandescentes o fluores centes compactas con balasto integrado de 
uso en iluminación doméstica o similar debe ser de camisa roscada del tipo E 27 y cumplir las 
dimensiones y tolerancias de la norma  IEC60061. 
 b. Las partes externas de material aislante  no ce rámico que proveen protecci ón contra choque eléctrico 
deben ser sometidas a la prueba de hilo incandescente a 650 °C durante  30 s.,. Cualquier llama o 
incandescencia del espécimen se extinguirá dent ro de los 30 s después de retirar el filamento y 
cualquier llama que caiga no encenderá una pieza de 5 capas de papel de seda especificado en el 
numeral 6.8.6. de la norma ISO 4046,  extendido horizontalmente, 200 mm ± 5 mm debajo del 
prototipo bajo ensayo 
 c. Las partes de material aislante que mantienen en posición las partes vivas deben someterse al 
ensayo del quemador de aguja según la norma IEC 695-2- 1.  Si es necesario retirar ciertas partes del 
portalámparas para realizar el ensayo, se debe vigilar que las condiciones de ensayo no se alejen de 
manera significativa de aquellas que existen en uso normal 
 d. Los portabombillas  deben tener una resistencia mecánica para soportar una torsión de por lo menos 
2,26 N, debida a la inserción de la bombilla y el material no conductor debe ser autoextinguible 
demostrado mediante la prueba de hilo incandescente a 650 ºC durante 30 segundos, sin que se 
mantenga la llama, cuando se retire el hilo caliente. 
 e. El casquillo y el contacto c entral del portabombilla y las demás partes conductora s de corriente, 
deben ser de un material no ferroso y resistente a la corrosión. 
 
 
Figura 360.1. Posición de la camisa roscada del portabombilla [mm 
 
360.2  SOCKETS  Y OTROS  PORTALÁMPARAS  DISTINTOS  A LOS  TIPO  EDISON  . 
 
Los sockets  para lámparas fluorescentes o para otras fuentes, distintos a los tipo Edison, deberán 
cumplir con una norma técnica de producto  de tipo internacional, reconocimiento internacional o NTC 
que le aplique y demostrarlo mediante certificado.  En todo caso en el proceso de certificación  se deben  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 67 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
realizar pruebas como las de incandescencia, retardo a la llama,  distancia entre pines de acuerdo con la 
tensión eléctrica de operación, esfuerzos mecánico s   para la conexión o desconexión de la fuente. 
 
360.3  PORTALÁMPARAS   PARA  ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 
360.3.1 Requisitos de producto . Los portalámparas para alumbrado público deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a. Los portabombillas o portalámparas  para HID ut ilizados en luminaria s deberán contar con rosca tipo 
Edison iridizada o niquelada, según Norma ASTM B-88.  Deberá ser apropiado para roscar un casquillo 
tipo E27,tipo Mogul (E39)  o tipo E 40. 
  
b. El material utilizado para su producción y recu brimiento puede ser de níquel bicromatizado. No se 
aceptan portalámpara cadmiados. 
 
c. En las luminarias de sodio de 150 W a 1.000 W sodio, la fijación del portabombilla debe permitir ajuste 
y graduación –bien sea en sentido vertical, horizontal ó en ambos-, sin que la bombilla quede sometida 
a vibración, al menos para tres posiciones (reglaje) .  En las luminarias de sodio 100 W el reglaje del 
portalámpara es opcional.  En cual quier caso, la posición de la bombilla  con respecto al  reflector, de 
acuerdo con el reglaje, debe estar determinada y ajustada por el Fabricante en cumplimiento de los 
parámetros del diseño particular. 
 d. Este soporte debe poseer un sistema de marcación que permita conocer la posición de la bombilla y 
reproducir a voluntad la distribución garantizada.  Adicionalmente, se debe explicar el manejo del 
reglaje en las diferentes posiciones, en relación con el comportamiento fotométrico de la luminaria, 
para satisfacer los requerimientos establecidos en el diseño.  Igualmente, el elemento de soporte del 
portabombilla debe ser suficientemente seguro para impedir desajustes o descalibración de la posición de la bombilla debido a los movimientos y vibración a que está sometida durante el 
transporte, montaje y operación. 
 
e. Los bornes para sujeción del cable deben permitir la fijación de cables siliconados aislados hasta 14 
AWG, 200 °C y 600 V.  El contacto central del portabombilla debe estar conectado al conductor que suministra el pulso de tensión del arrancador y debe estar sometido a presión. 
 
f. El portalámpara debe estar diseñado, para que cump la con los ensayos de calentamiento y nivel de 
aislamiento especificados en la norma NTC 2230 y los requisitos de la NTC 1470 o normas 
internacionales equivalentes.  Así mismo, deberá cumplir con los requisitos de seguridad respecto a la tensión de encendido, junto con las distancias mínima s de partes activas, por aire y por la superficie 
(Norma IEC 60598, equivalente a la EN 60598-1) 
 
g. La base que contiene los elementos metálicos de contacto deberá ser fabricada en materiales 
aislantes eléctricos y resistentes al calor, de superficie homogénea, libre de porosidades y agrietamiento, aislada para una tens ión nominal de 600 V y que evite el contacto con el casquillo de 
la bombilla. 
 
h. Toda la tornillería y elementos metálicos co mplementarios deberán ser protegidos mediante un 
proceso de baño electrolítico. 
 
i. La especificación del pulso de prueba que soporta el portabombillas para bombillas de vapor de sodio 
alta presión (según UL- Listed E 13 402), debe indicarse mediante marcación indeleble en parte 
exterior de su cerámica.  Los valores del pulso deben ser 2,5 kV para E27 y 5kV para MOGUL  o E39. 
 j. El portalámpara  deberá soportar pulsos proveni entes del arrancador sin ningún desperfecto.  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 68 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
SECCIÓN 370  FOTOCONTROLES PARA ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
 
370.1 Requisitos de producto. Los fotocontroles deben cumplir los siguientes requisitos:  
 
a. La base tripolar para montar el fotocontrol deberá cumplir con las especificaciones señaladas a 
continuación adaptadas de la normas ANSI C136-10, NTC 2470 “Dispositivos de fotocontrol 
intercambiables para iluminación pública. Especificaciones y ensayos”, o normas internacionales 
equivalentes.  
 
1. Los fotocontroles de las luminarias deberán se r de contactos normalmente cerrados [NC],deben 
ser de condición de operación “fail on”. Fotoc ontrol diseñado para que la carga permanezca 
encendida cuando ocurra la falla. Los de contactores de control múltiple deberán ser de contactos 
normalmente abiertos [NA]. 
2. La vida útil del fotocontrol bajo condiciones normales de funcionamiento debe sobrepasar las 
3.600 operaciones, siendo cada operación el ciclo completo conexión-desconexión en 
condiciones nominales de funcionamiento. 
3. Los fotocontroles y bases deben, ser resistente a los impactos, rayos del sol, agua, salinidad y 
deshechos de animales y cumplir las siguientes pruebas.  
⇒ Operación: de 2 a 5 operaciones de conexión y desconexión,   conexi ón  entre 5 a 22 Luxes,  
desconexión  con 65 0 más luxes 
⇒  Temperatura de operación, mínima -10º c y Max 65º c. 
⇒  La duración de los contactos no debe  ser menor a  la que soporte un cortocircuito con  la 
carga de un condensador  en  las siguientes condiciones, 40 μF cargado a la tensión de 120 V 
AC, 20 μF cargado a la tensión de 240 V AC o 10 μF cargado a la tensión de 480 V AC 
⇒  Rango de Tensión de Operación: control múltiple 105 a 130 V, control individual 185 a 305 V o 
105 a 305 V. 
⇒  El número de operaciones no debe ser menor a 3650 con una bombilla incandescente de 
1000W a 120 V. 
⇒  El Grado de protección IP o su equivalente NEMA   debe ser no menor a 53 y el  IK  no menor 
a 08. 
⇒  El fotocontrol debe contar  con protección de  sobretensiones DPS   para una energía no 
menor a 160Jules. 
⇒ Los contados  de la base del fotocontrol debe ser de material  como latón o su equivalente con 
recubrimiento de plata o estaño y soportar  una corriente no menor de 15 A. 
⇒ El aislamiento de las parte conductoras  no debe ser menor a 5 M Ω y debe soportar durante 
un minuto  un tensión de 2500V a 60 Ers., o 500V DC  
⇒ Las puntas de conexión deben ser de 60 Cm   para bases externa  y 30 Cm para pases 
internas  ,  con conductores flexibles 14 AWG aislados a 600 V, clase térmica 105º C,  
 
4. El receptáculo de conexión o base debe ser de re sina fenólica tipo “baquelita” o de otro material 
equivalente. Debe cumplir con los requisitos es tablecidos en la norma  NTC  2470 o una norma 
internacional equivalente.  
5. Si la base se instala dentro de la luminaria, ésta se fijará al cuerpo de la luminaria en la parte 
superior, mediante tornillos de cabeza cónica o pi sador con tornillo central que no sobresalgan a  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 69 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
ella y puedan llegar a deteriorar la empaquetadura de l fotocontrol.  El sistema de fijación deberá 
estar diseñado de tal forma que al quedar instalada la base en la luminaria, ella pueda girarse 
sobre su eje vertical entre 0 ° y ± 180° para permitir la orientación del dispositivo de fotocontrol sin 
necesidad de utilizar alguna herramienta especial. 
6. Los contactos de conexión del receptáculo debe rán estar fabricados en material resortado.  
Deben ser del tipo trinquete y estar configurados y alineados de tal forma que coincidan y ajusten 
de la mejor manera posible, con los contactos del dispositivo de fotocontrol, garantizando una 
excelente conexión eléctrica y mecánica. 
7. Para todos los casos (bases internas y exter nas), las puntas de conexió n se identificarán por 
colores así:  Negro fase, blanco fase común  con la carga para el neutro  y rojo para la carga. 
8. Marcación:   Se requiere que los fotocontroles y las bases para los mismos tengan grabada, en 
forma durable la siguiente información: 
⇒ En la tapa superior: Identificación del Nort e, sentido de remoción del control y marca de 
fábrica. 
⇒ En la base inferior: marca indeleble de calendario de control de instalación, identificación de 
los contactos.  Con autoadhesivo el tipo de co ntacto (NA/NC), condición de operación en caso 
de falla: “fail on” o “fail off” (e ste tipo no se utiliza en alumbrad o público), prot ección, modelo y 
referencia, potencia activa y aparente de la carga 
 
Potencia activa / aparente de la carga. Marca de fábrica. 
Rango de tensiones de operación. Modelo y referencia. Identificación del Norte. Mes y año de fabricación. 
Identificación de los contactos.  
 
⇒ El receptáculo o base para fotocontroles debe llevar  una marca de forma permanente y 
legible, mínimo con la siguiente información: 
 
Corriente máxima de operación. Marca de fábrica. Identificación de los contactos. Modelo y referencia. 
 
b. Los fotocontroles serán instalados cuando el dise ñador encuentre que este sistema resulta operativo.   
c. En alumbrado público se usará en luminarias de sodio y halogenuros metálicos como control 
individual y/o en conjunto con cont actores para control múltiple.  
d. Dentro del propósito de uso racional de energía, se podrá utilizar fotocontroles temporizados en las 
grandes avenidas, para disminuir, después de ci ertas horas de la noche o de la madrugada, la 
potencia suministrada a las luminarias, cuando se haya reducido sustancialmente el número de 
vehículos y peatones. Los tiempos serán deter minados por el operador de acuerdo con las 
necesidades y restricciones impuestas por las autoridades competentes. 
e. Por razones ecológicas y medioa mbientales, no se acepta la utilizac ión de fotocontroles con fotocelda 
con resistencia de sulfuro de Cadmio (CdS), en su re emplazo deben usarse fototransistores de silicio.  
 
Normas utilizadas para los ensayos. Para la verificación de los requisitos establecidos se podrán 
utilizar normas internacionales,  de reconoc imiento internacional o NTC, tales como: 
 
ANSI. C 136-10 For physical and electrical interchangeabilit y of photocontrol devices, plugs, and mating
receptacles used in roadway lighting equipment. 
ANSI. IEEE STD 428 Thyristor AC power c ontrollers, definitions and requirements.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 70 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
NBR. 5123 Relé fotoeléctrico y bases  para Iluminación Pública. Espec ificación y métodos de ensayo. 
NTC. 2470 Dispositivos de fotocont rol intercambiables para A.P. 
 
 
SECCIÓN 380 CONTACTORES PARA CONTROL EN GRUPO DE SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN. 
 
380.1 Requisitos de producto.  Los contactores para control de si stemas de iluminación o  alumbrado 
público deben cumplir con los siguientes requisitos   
a. El contactor debe cumplir con los requisitos eléc tricos y de seguridad del numeral 17.19 del RETIE, 
Resolución 181294 de agosto 6 de 2008 o la que la modifique o sustituya.  
b. Debe estar en un cofre que garantice adecuada resi stencia mecánica, protección contra corrosión, 
para alumbrado público o uso a la intemperie  debe como mínimo tener un grado de hermeticidad IP 
54 o su equivalente NEMA y protec ción contra el impacto IK 08. 
c. El cofre del contactor  debe disponer de elementos de sujeción a los lados y en la parte inferior y 
superior, para permitir su instalación en postes o en cualquier otro tipo de estructuras.  Para los casos 
en los cuales el cofre sea metálico este debe tene r la respectiva conexión de puesta a tierra. 
d. La cubierta frontal de cofre debe ser de una sola pieza y contar con un elemento de cierre, que 
garantice su funcionalidad y evite apertura accidental. 
e. Los orificios para salida de cables, deben ser protegidos por un empaque adecuado al calibre de 
éstos y a la capacidad del control y que garantice el IP requerido para el cofre. 
f. Las conexiones eléctricas (borneras y tornillería) a puntos vivos deben ser del tipo no ferroso y 
protegidos contra la corrosión.  Las conexiones libres o suspendidas deben llevar conectores de 
resorte, hembra macho aislados para el exterior o cualquier sistema equivalente. 
g. Las bobinas para accionamiento de los contactos, se rán conectadas fase y neutro o entre fases.  En 
general se deben utilizar bipolares, de polos independientes y capacidad mayor o igual a 30 A. Las 
bobinas deben ser encapsuladas o embebidas, con aislamiento tipo H. 
h. El control debe estar provisto de dispositivos para protección contra sobretensiones entre 1.000 V y 
2.500 V (eficaz) con una onda de 1,2/50 μs, de acuerdo con la norma NTC 2466.  
i. Debe contar con fusibles, diseñados para soportar la corriente nominal del control y la corriente de 
arranque del grupo de luminarias a controlar.  Los soportes para instalación de los fusibles deben ser 
de lámina de cobre, estañados, con refuerzos que garanticen la presión y firmeza del contacto 
eléctrico. 
j. Para alumbrado público Los contactos deben ser norm almente cerrados, para servir a dos circuitos de 
iluminación de forma independiente, deben ser del tipo de acción deslizante – operación firme - y 
actuar por medio de bobinas electromagnéticas.  
k. Marcación. Se requiere que los contactores y los componentes para los mismos tengan grabada, en 
forma durable la siguiente información: 
 
Tipo de contactos (Normalmente Ce rrados). Marca de fábrica. 
Capacidad de operación (A). Modelo y referencia. 
Tensión (es) de operación de la bobina (V). Mes y año de fabricación. 
Tensión (es) de los contacto de la carga (V)  Diagrama de conexiones. Tensión nominal de aislamiento.   
 
Normas utilizadas para los ensayos. Para la verificación de los requisitos establecidos se podrán 
utilizar normas NTC, normas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como:  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 71 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
NTC. 2466 Equipo de control a baja tensión contactores . 
NTC. 3547 Electrotecnia. Controles  para sistemas de iluminación exterior. 
Norma ANSI-Standard 28 
 
El contactor para control en grupo de sistemas de alum brado exterior se debe utilizar solo donde no es 
posible o se dificulte el control individual de cada luminaria. 
  
SECCIÓN 390 POSTES EXCLUSIVOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO. 
 Los postes exclusivos para alumbrado público pue den ser de concreto, hierro galvanizado, aluminio, 
madera inmunizada, fibras poliméricas reforzadas u ot ros materiales,  deben resistir todos los esfuerzos 
mecánicos  propios de elementos tales  como  los conductores, luminarias, transformadores,  los ocasionados por   personal de mantenimiento y el viento.   
 390.1
 POSTES  DE CONCRETO. 
 
Requisitos de producto. Los postes de concreto de uso excl usivo en alumbrado público deben cumplir 
los siguientes requisitos: 
a. Los postes de concreto al ut ilizarse como soportes estructurales para redes exclusivas de alumbrado 
público  no deben tener una tensión de ruptura menor a 200 Kf , si son  compartidas con líneas 
aéreas de distribución de media y baja tensión, deben cumplir con las características y dimensiones 
requeridas en el numeral 17.15 del RETIE y c ontar con certificado de producto bajo RETIE. 
b. Los postes  exclusivos de alumbrado público de ben especificarse  para  permitir el montaje doble y 
sencillo de las luminarias, o pueden ser especialmente diseñados para alumbrado público vehicular, 
peatonal y parques. 
c. La conicidad debe ser de 1,5 a 2,0 cm/m de longitud , para todos los tipos de postes de concreto. La 
conicidad es la relación entre la diferencia de los diámetros de cima y base y la longitud del poste. 
d. El poste, bajo la acción de una carga aplicada a 20 cm de la cima, con una intensidad igual al 40% de 
la carga mínima de rotura, no debe producir una flecha superior al 3% de la longitud libre del poste y 
al cesar la acción de esa carga, la deformació n permanente no debe ser superior al 5% de la 
deflexión máxima especificada para el tipo de poste correspondiente. 
e. El acero de refuerzo utilizado en la fabricación de los postes, debe cumplir con normas NTC, normas 
internacionales o de reconocimiento internacional, tales como: NTC 116, 161 ó 248.  Para los postes 
pretensados el refuerzo debe cumplir con normas NTC, normas internacionales o de reconocimiento 
internacional, tales como: NTC 2010 ó 159.  Las varillas de acero estructural deben tener esfuerzo 
nominal de fluencia mínimo de 420 MPa (60915 psi).  
f. Según el ambiente en que serán utilizados los postes  el hiero  de soporte debe tener un 
recubrimiento no menos  de 20mm para ambientes moderados  y 25 mm para ambientes Severos o 
con alto grado de corrosión,  
(*) Ambientes moderados.  Se refiere a ambientes con estructuras expuestas a ciclos de humedecimiento y secado, 
estructuras en contacto con agua dulce en movimiento, ambientes rurales lluviosos, ambientes urbanos sin alta 
condensación de gases agresivos y estructuras en co ntacto con suelos no agresivos al concreto. 
(**) Ambientes severos . Se refiere ambientes marinos, salinos o con microclima industrial, ambientes urbanos con 
alta condensación de gases agresivos y estructu ras en contacto con suel os también agresivos. 
g. Para postes pretensados se debe realizar un recu brimiento en la base y en la cima del poste con el fin 
de lograr la protección de los cables, alambr es o elementos metálicos de pretensado.  El 
recubrimiento utilizado, cualquiera que sea incl uyendo la pintura epóxica debe garantizar como 
mínimo la vida útil esperada.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 72 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
h. Para permitir el paso de conductor de puesta a tier ra por el interior del poste y facilitar su conexión 
éste debe tener dos perforaciones con diámetros no menores a 2 cm y con una inclinación aproximada de 45° respecto al plano horizontal, una de ellas localizada en el tercio superior del poste 
y la otra entre 20 cm y 50 cm por debajo de la línea de empotramiento. 
i. Ninguna de las partes de la armadura de refuerzo del poste, debe ser visible por esas perforaciones.  
j. Señalización: Todos los postes deben llevar señalizados las siguientes secciones:  
⇒ Centro de gravedad. Debe llevar una franja, pintada de color rojo, de 30 mm de ancho y que cubra el 
semiperímetro de la sección, en el sitio que corresponde al centro de gravedad.  
⇒ Profundidad de empotramiento. Todos los postes deben llevar pintada, una franja de color verde, de 
30 mm de ancho y que cubra el semiperímetro de la sección e indique hasta dónde se debe enterrar 
el poste 
 
k. En cuanto a la calidad del concreto, se deben seguir los procedimientos establecidos en normas NTC, 
normas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como la norma NTC 1329 
“Prefabricados en concreto. Postes de concreto armado para líneas aéreas de energía y 
telecomunicaciones”. 
 
Requisitos de instalación . Los postes instalados en lugares aleda ños a vías vehicular, cualquiera que 
sea su material y técnica constructiva son susceptibles de ser impactados por los vehículos por ello se 
deben instalarse a una distancia mayor o igual a 0,6 m de la orilla del sardinel, al menos que no exista 
esta  posibilidad.  
l. La longitud de empotramiento de los postes se debe calcular  aplicando la siguiente fórmula: 
H
1 = 0,1 H + 0,60 (m) 
En donde:  
H
1  =  longitud de empotramiento (m).  
H  =  longitud total del poste (m).  
 
Este valor puede modificarse de acuerdo a las condi ciones del terreno o cimentación utilizada, para lo 
cual debe tenerse en cuenta aspectos de sismoresistenc ia  y  la sismicidad propia de la microzona donde 
se requiera instalar.   
Normas utilizadas para los ensayos . Para la verificación de los requisitos establecidos se podrán 
utilizar normas NTC, normas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como: 
 
NTC 1329 Prefabricados en concreto. Po stes de concreto armado para líneas aéreas de energía y telecomunicaciones. 
NTC 2 Ensayo de tracción para productos de acero. 
NTC 30 Cemento Pórtland. Clasificación. 
NTC 116 Alambre duro de acero para refuerzo de concreto. 
NTC 121 Cemento Pórtland. Especi ficaciones físicas y mecánicas. 
NTC 159 Alambres de acero sin recubrimiento li berados de esfuerzo para concreto preesforzado. 
NTC 161 Barras lisas de acero al carbono para hormigón armado. 
NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto. NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para hormigón armado. 
NTC 321 Cemento Portland. Especificaciones químicas. 
NTC 673 Ensayo de resistencia a la compresión, de cilindros normales de hormigón. 
NTC 1097 Control estadístico de calidad. Inspección por atribut os. Planes de muestra única, dobl e y múltiple con rechazo.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 73 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
NTC 1299 Aditivos químicos para hormigón. 
NTC 2010 Cordones de acero de siete alambres sin re cubrimiento para concreto preesforzado. 
Normas Colombianas de diseño y Construcción Sismo Resistentes NSR 98. Ley 400 de 1.997, Decreto 33 de 1998 
A.W.S.D 12.1(A.C.I 318) - Prácticas recomendables para soldar acero de refuerzo, insertos metálicos y conexiones, en 
construcciones de concreto reforzado. 
 
 
390.2  POSTES  Y BRAZOS  METÁLICOS. 
 Requisitos de Producto:  Los postes y brazos metálicos para uso exclusivo de alumbrado público  
deben cumplir los siguientes requisitos:  
 
a. Los postes metálicos y brazos de montaje  deberá n cumplir  con el diseño arquitectónico descrito en 
las normas urbanísticas de c ada municipalidad. El responsable del servicio de alumbrado debe 
concertar con los responsables del mobiliario urbano, sobre las condiciones de seguridad y los principios de eficiencia económica y técnica que deben tener este tipo de estructuras. 
b. Los postes deberán permitir el montaje de luminarias doble y sencillo, y ser de doble propósito, 
especialmente diseñados para alumbrado público peatonal, plazoletas y parques. 
c. Los postes metálicos para alumbrado público será n totalmente  resistentes a la corrosión  mediante 
galvanizado por inmersión en caliente, teniendo en cuenta que el galvanizado debe estar libre de burbujas, con un completo revestimiento, sin depósitos de escoria, sin manchas negras o cualquier 
otro tipo de inclusiones o imperfecciones. 
d. Las láminas, platinas y elementos roscados se deben galvanizar en caliente, deben cumplir con 
normas NTC, normas internacionales o de reconocimiento internacional, siendo  clase B-2 para 
láminas y platinas, y clase C para elementos rosc ados según Norma NTC 2076. Ver Tabla 390.2.1 a. 
PROMEDIO MÍNIMO 
ELEMENTO 
gr/m2 μmm gr/m2 μmm 
Platinas y láminas 458 65,4 381 54,4 
Elementos Roscados 397 56,6 336 48 
 
390.2.1 a. Requisitos de galvanizado para láminas, platinas y elementos roscados 
 
e. Los espesores mínimos de la lámina metálica deben ser de 3 mm para postes hasta de14 m de largo 
y de 4 mm para postes hasta de 16 m.  
f. Las láminas y los tubos deben ser de una sola pieza, libres de soldaduras intermedias, libres de 
deformaciones, fisura, aristas cortantes, y defecto s de laminación. No se permiten dobleces ni 
rebabas en las zonas de corte, perforadas o punzadas. 
g. Las láminas, tubos y platinas utilizadas para la  fabricación de los postes metálicos deberán poseer 
como mínimo las características mecánicas de la Tabla 390.2.1 b: 
ITEM VALOR 
Presión del viento 60 km/m2 
Carga de rotura  150 kg 
Límite mínimo de fluencia del acero 18,4 kg/mm2 (180 MN/m2) 
Resistencia a la tracción 34,7 kg/mm2 (340 MN/m2) 
Elongación 30% en 50 mm (2 pulgadas) 
 
Tabla 390.2.1 .b. Características mecánicas mínimas para láminas, tubos y platinas de acero 
 
h. La tubería utilizada para la fabricación de los soportes o brazos, deberá ser del tipo estructural ASTM 
A 500 grado A ó B.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 74 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
i. En las uniones (tramos tronco cónicos, la base , etc.) deben realizarse pases de soldadura E-6010 con 
suficiente corriente eléctrica para obtener máxima penetración entre las piezas; también se deben realizar pases sucesivos de soldadura E-7018 para alcanzar una altura mínima de refuerzo de ¼”. 
j. Todas las soldaduras deben ser libres de defectos tales como escorias, inclusiones, poros, etc., y de 
la misma forma deben cumplir el código ASME capitulo IX.  
k.  El espesor de recubrimiento (galvanizado) debe ser como mínimo de 75 micras con acabado liso 
y uniforme. 
l. El acabado exterior del cuerpo del poste debe gar antizar la adherencia de la pintura y estabilidad del 
color contra rayos ultravioleta o el color que deter mine las normas de planeación del municipio donde 
se vaya a instalar.  
m. Por razones de seguridad todos los postes metálic os deben tener un sistema de puesta a tierra según 
Artículo 15 del RETIE.  De acuerdo con la Secci ón 410-15 (b)(2) de la norma NTC 2050.  Los postes 
metálicos deben tener un terminal para puesta a tier ra.  Se permite prescindir del terminal de tierra 
requerido en (b)(2), cuando los conductores de suministro continúen sin empalmes ni conexiones 
hasta un aparato montado en un poste metálico de 2,40 m de altura o menos sobre el piso y cuando el interior del poste, la columna y cualquier em palme sean accesibles desmontando el artefacto. 
n. Para garantizar la  pe rmanencia de la varilla y la conexión de pues ta a tierra del poste, la varilla debe  
colocarse dentro de la base de anclaje del poste antes de fundir el concreto de la misma. 
o. El diseño estructural del poste  metálico debe incluir el diseño estructural y las dimensiones de la 
base de anclaje de concreto y los tornillos de ancl aje, a no ser que dichas  bases de anclaje de 
concreto se encuentren estandarizadas, para los dife rentes tipos de poste a utilizar, dentro de las 
normas de construcción del operador del servicio de alumbrado público. 
p. Marcación: La marcación del poste debe ir en una placa metálica remachada en cuatro partes, en alto 
o bajo relieve incluyendo la siguiente información: 
 
Marca de fabrica Longitud del poste m. 
Mes y año de fabricación Peso del poste Kg 
Resistencia mecánica de ruptura Kgf  
 
 
 
Normas para ensayos Para la verificación de los requisitos est ablecidos se podrán utilizar normas NTC, 
normas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como: 
 
NTC. 1097 Control estadístico de calidad, inspección por  atributo, planeo de muestra única, doble y múltiple. 
NTC. 1645 Pernos y tuercas NTC - 1920 Metalurgia. Acero estructural. NTC. 1920 Metalurgia. Acero estructural. 
NTC. 2076 Electricidad. Galvanizado por inmersión en caliente para herrajes y perfiles estructurales de hierro y 
AceroNTC. 3320 Siderurgia. Recubrimiento de zinc (galvanizado) por inmersión en caliente en productos de hierro y 
NTC. 2120 Electrotecnia. Guía para inspección de soldadura por medio de ensayos no destructivos. 
NTC. 2618 Herrajes y accesorios para líneas y redes de dist ribución de energía eléctrica. Tornillos y tuercas de 
Acero galvanizados. 
ASTM. A-370 Methods and definitions for me chanicals testing of steel products.  
AWS. D.1.1 Structural welding code.  
AWS. D 10.9 Standard for qualification of welding procedures and welders for piping and tubing.  
ASTM. A53 Standard Specification for Pipe, Steel, Bl ack and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless.  
ASTM. A385 Standard practice for providing high quality zinc coatings (hot dip)  
ASTM. A500 Standard Specification for Cold-Formed Wel ded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in 
Rounds and Shapes.  
ASTM. A563 Standard Specification for carbon and alloy steel nuts.  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 75 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
390.3  POSTES  DE MADERA  INMUNIZADA  PARA  ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 
Requisitos de producto.  Los postes de madera para uso exclusivo de alumbrado público deben cumplir 
los siguientes requisitos.  
a. Los postes de madera para el servicio de alumbrado público podrán ser del tipo liviano de 8 o 10 
metros de largo, y por consiguiente a 2 m de la base deben tener una circunferencia entre 565 mm y 
920 mm y una circunferencia mínima de 420 mm en la cima. 
b. Los postes de madera inmunizada podrán ser utilizados para zonas apart adas y sitios de difícil 
acceso. 
c. Los postes de madera se deben inmunizar, para la prevención de hongos y cualquier efecto de 
pudrición que disminuya su vida útil o su rigidez. 
d. Antes del proceso de inmunización el poste deben someterse a un proceso de secado. 
e. La inmunización de los postes de madera debe efectu arse mediante la utilización de preservativos en  
forma  de óxidos hidrosolubles  como  los de CCA tipo C (Cromo- Cobre - Arsénico),  formulación de 
óxidos, en pasta  o concentrado líquido, u otro s materiales aceptados en normas técnicas de 
reconocimiento internacional en el inmunizado de maderas. 
f. La composición nominal de los ingredientes acti vos y los límites de su variación, sea en pasta, 
concentrado líquido, son las siguientes: 
Descripción Mínimo % Nominal % Máximo % 
Trióxido de Cromo, CrO 3 44,5 47,5 50,5 
Óxido Cúprico, CuO 17,0 18,5 21,0 
Pentóxido de Arsénico, As 2O5 30,0 34,0 38,0 
 
g. Deben tener una marca a fuego localizada sobre la altura de empotramiento. 
h. La longitud de empotramiento para los postes de 8 metros es de 1,4 metros y para los postes de 10 
metros es de 1,6 metros. 
i. No se podrán usar poste de madera inmunizada que tengan: 
⇒ Agujeros, abiertos o taponados, excepto los espe cificados para fijar soportes de luminarias y 
herrajes y los de muestreo de análisis de la inmunización, la penetración y retención del 
preservativo, los cuales deben quedar taponados. 
⇒ Bases o cimas con huecos. 
⇒ Clavos, puntillas u otro metal que no ha si do expresamente autorizado por el comprador. 
⇒ Fracturas transversales. 
⇒ Franjas muertas. 
⇒ Pudrición .  | 
 
 
Normas para ensayos. Para la verificación de los requisitos establecidos se podrán utilizar, normas 
internacionales,  de reconocimiento internacional o NTC  tales como: 
 
NTC 172 Madera rolliza y aserrada-glosario 
NTC 776 Maderas. Postes de madera para líneas aéreas de ener gía. Definiciones, clasificación y métodos de ensayo 
NTC 794 Postes de madera. Evaluac ión de ensayos de preservativos 
NTC 824 Maderas. Glosario de defectos 
NTC 1056 Postes de eucalipto para líneas aéreas de energía y telecomunicaciones 
NTC 1093 Maderas. Determinación de penetración de preservativos NTC 1128 Maderas. Evaluación de preser vativos por métodos de laboratorio 
NTC 1149 Maderas. Preservación. terminología general 
NTC 1157 Maderas. Determinación de retención de preservativos  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 76 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
NTC 1164 Maderas. Preservativos para madera del tipo CCA 
NTC 1822 Madera. Madera preservada. Toma de muestras 
NTC 2083 Madera. Madera preserv ada. Clasificación y requisitos 
NTC 2222 Maderas. Postes de pino para líneas  aéreas de energía y telecomunicaciones 
SC-M-016 Manual de control de calidad para plantas de inmunización de madera 
SC-M-017 Manual de aceptación e inspección de insumos de madera 
AWPA A9-86 Método estándar para el análisis de madera inmuni zada y soluciones de inmuniz antes por espectroscopia de 
emisión de rayos-X 
ANSI 05.1 Norma de los Estados Unidos para pos tes de madera, especificaciones y mediciones 
ANSI DT-5C Especificación de la adminis tración de electrificación rural para po stes, pies de amigo y anclajes de madera 
REA DT-19 Especificación de la adminis tración de electrificación rural para c ontrol de calidad e inspección de productos de 
madera 
SC-E-022 Especificaciones  técnicas de postes de madera 
AWPA Libro de normas de la Asociación Norteamericana de Preservadores de Madera 
 
Marcación: Los postes deben llevar, a partir de 4 m de la base del poste, la siguiente inscripción 
colocada al fuego:  
⇒ Logotipo ó razón social del inmunizador. 
⇒ Año de Inmunización. 
⇒ N° de lote de inmunización. 
⇒ Longitud, tipo de poste. 
⇒ Tipo de madera  
⇒ Proceso de inmunización. 
 
390.4
 POSTES   DE MATERIALES  NO METÁLICOS   DISTINTOS   A  MADERA   O CONCRETO. 
 
Se podrán utilizar postes de materiales distintos a metal, madera o concreto, siempre que cumplan 
requisitos  de seguridad, como rigidez mecánica  y protección contra corrosión y radiación ultravioleta, 
cumplan una norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o NTC  para este producto y 
tipo de uso y   lo demuestren mediante un certificado de producto. 
 
SECCIÓN  395.  PRODUCTOS  DEL  ALCANCE  DEL  PRESENTE  REGLAMENTO   QUE  NO 
TIENEN  DEFINIDOS  LOS  REQUISITOS  ESPECÍFICOS . 
 
395.1 Requisitos de producto . Los productos  incluidos en el alcance del presente reglamento (tabla 
110.2 a ) que no tengan  definidos los requisitos en el presente reglamento, deberán cumplir los requisitos aplicables de una norma técnica de producto,  internacional, de reconocimiento internacional o 
NTC y demostrarlo mediante certificado de producto, conforme al procedimiento de certificación 
establecido en el presente reglamento, no será exig ible el cumplimiento de re quisitos de  compatibilidad 
electromagnética.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 77 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
CAPÍTULO 4 
 
DISEÑOS Y CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR. 
 
SECCIÓN  410   REQUISITOS GENERALES DEL DISEÑO  DE ALUMBRADO  INTERIOR. 
 
El diseño de la iluminación debe estar íntimamente ligado con el área que va a ser iluminada. Adicional a 
lo establecido en el Capitulo 2º , se deben  en cuenta la forma y tamaño de los espacios, los colores y las 
reflectancias de las superficies del salón, la actividad a ser desarrollada, la disponibilidad de la iluminación natural y también los requerimientos estéticos requeridos por el cliente.  
 
Para una adecuada iluminación se debe tener una estrecha interacción entre el diseñador de la iluminación y diseñadores y constructores de la edificación. 
 
Los ítems más importantes que el diseñador necesita investigar antes iniciar un diseño de alumbrado interior son los siguientes: 
 
a) Conocer con detalles las actividades asociadas con cada espacio. 
b) Las exigencias visuales de cada puesto de trabajo y su localización. c) Las condiciones de reflexión de las superficies d) Los niveles de iluminancia  e uniformidad  requeridas e) La disponibilidad de la iluminación natural. f) El Control del deslumbramiento. g) Los requerimientos especiales en las propiedades de las luminarias, por el tipo de aplicación. h) Propiedades de las  fuentes y luminarias, tales como: : 
⇒ El índice de reproducción del color, lo natural que aparecen los objetos bajo la luz. 
⇒ La temperatura del color, la apariencia de calidez o frialdad de la luz. 
⇒ El tamaño y forma de la fuente luminosa y de la luminaria.. 
 
410.1
 NIVELES  DE ILUMINACIÓN  O ILUMINANCIAS  Y DISTRIBUCIÓN  DE LUMINANCIAS .  
 
a) Niveles de Iluminancia . En lugares de trabajo se debe asegurar el cumplimiento de los  niveles de 
iluminancia de la Tabla 440.1, adaptados de la norma ISO 8995 “Principles of visual ergonomics -- The 
lighting of indoor work systems” .  . 
  
El valor medio de iluminancia, relacionado en la cit ada tabla, debe considerarse como el objetivo de 
diseño y por lo tanto esta será la referencia para la medición en la recepción de un proyecto de 
iluminación. 
 En ningún momento durante la vida útil del proyecto  la iluminancia promedio  podrá ser superior al valor 
máximo o inferior al valor mínimo establecido en la Tabla 410.1.  En la misma tabla se encuentran los 
valores máximos permitidos para el deslumbramiento (UGR).  
 
NIVELES DE ILUMINANCIA (lx)  
TIPO DE RECINTO Y ACTIVIDAD UGR L. 
Mínimo. Medio Máximo 
Áreas generales en las edificaciones 
Áreas de circulación, corredores 
Escaleras, escaleras mecánicas 
Vestidores, baños. 
Almacenes, bodegas.  
28 
25 25 25  
50 
100 100 100  
100 
150 150 150  
150 
200 200 200 
Talleres de ensamble 
Trabajo pesado, montaje de maquinaria pesada Trabajo intermedio, ensamble de motores, ensamble de carrocerías de  Trabajo fino, ensamble de maquinaria electrónica y de oficina Trabajo muy fino, ensamble de instrumentos  
25 
22 
19 16  
200 
300 
500 
1000  
300 
500 
750 
1500  
500 
750 
1000 2000  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 78 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Procesos químicos 
Procesos automáticos 
Plantas de producción que requieren intervención ocasional 
Áreas generales en el interior de las fábricas 
Cuartos de control, laboratorios. Industria farmacéutica 
Inspección 
Balanceo de colores Fabricación de llantas de caucho  
-- 
28 
25 
19 22 
19 
16 22  
50 
100 
200 
300 300 
500 
750 300  
100 150 
300 
500 500 
750 
1000 
500  
150 200 
500 
750 750 
1000 
1500 
750 
Fábricas de confecciones 
Costura Inspección 
Prensado  
22 
16 22  
500 
750 300  
750 
1000 
500  
1000 
1500 
750 
Industria eléctrica 
Fabricación de cables Ensamble de aparatos telefónicos Ensamble de devanados 
Ensamble de aparatos receptores de radio y TV 
Ensamble de elementos de ultra precisión componentes electrónicos  
25 19 19 
19 
16  
200 300 500 
750 
1000  
300 500 750 
1000 
1500  
500 750 
1000 
1500 
2000 
Industria alimenticia 
Áreas generales de trabajo Procesos automáticos Decoración manual, inspección  
25 
-- 
16  
200 150 300  
300 200 500  
500 300 750 
Fundición 
Pozos de fundición 
Moldeado basto, elaboración basta de machos 
Moldeo fino, elaboración de machos, inspección  
25 
25 
22  
150 
200 
300  
200 
300 
500  
300 
500 
750 
Trabajo en vidrio y cerámica 
Zona de hornos Recintos de mezcla, moldeo, conformado y estufas 
Terminado, esmaltado, envidriado 
Pintura y decoración  Afilado, lentes y cristalería, trabajo fino  
25 25 
19 
16 19  
100 200 
300 
500 750  
150 300 
500 
750 
1000  
200 500 
750 
1000 1500 
Trabajo en hierro y acero 
Plantas de producción que no requieren intervención manual Plantas de producción que requieren intervención ocasional Puestos de trabajo permanentes en plantas de producción 
Plataformas de control e inspección  
- 
28 25 
22  
50 
100 200 
300  
100 
150 300 
500  
150 
250 500 
750 
Industria del cuero 
Áreas generales de trabajo 
Prensado, corte, costura y producción de calzado Clasificación, adaptación y control de calidad  
25 
22 19  
200 
500 750  
300 
750 
1000  
500 
1000 1500 
Taller de mecánica y de ajuste 
Trabajo ocasional Trabajo basto en banca y maquinado, soldadura Maquinado y trabajo de media precisión en banco, máquinas generalmente automáticas 
Maquinado y trabajo fino en banco, máquinas automáticas finas, inspección 
y ensayos Trabajo muy fino, calibración e inspección de partes pequeñas muy 
complejas  
25 22 
22 
 
19 
 
9  
150 200 
300 
 
500 
 
1000  
200 300 
500 
 
750 
 
1500  
300 500 
750 
 
1000 
 
2000 
Talleres de pintura y casetas de rociado 
Inmersión, rociado basto Pintura ordinaria, rociado y terminado 
Pintura fina, rociado y terminado 
Retoque y balanceo de colores  
25 
22 19 
16  
200 
300 500 
750  
300 
500 750 
1000  
500 
750 
1000 
1500 
Fábricas de papel 
Elaboración de papel y cartón Procesos automáticos 
Inspección y clasificación  
25 
-- 
22  
200 150 
300  
300 200 
500  
500 300 
750 
Trabajos de impresión y encuadernación de libros 
Recintos con máquinas de impresión Cuartos de composición y lecturas de prueba 
Pruebas de precisión, retoque y grabado Reproducción del color e impresión 
Grabado con acero y cobre 
Encuadernación  Decoración  y estampado  
19 19 
16 
19 16 
22 
19  
300 500 
750 
1000 1500 
300 
500  
500 750 
1000 
1500 2000 
500 
750  
750 
1000 
1500 
2000 3000 
750 
1000 
Industria textil 
Rompimiento de la paca, cardado, hilado 
Giro, embobinado, enrollamiento peinado, tintura 
Balanceo, rotación (conteos finos) entretejido, tejido Costura, desmonte o inspección  
25 22 
22 
19  
200 300 
500 
750  
300 500 
750 
1000  
500 750 
1000 
1500  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 79 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Talleres de madera y fábricas de muebles 
Aserraderos 
Trabajo en banco y montaje 
Maquinado de madera 
Terminado e inspección final  
25 25 19 
19  
150 200 300 
500  
200 300 500 
750  
300 500 750 
1000 
Oficinas 
Oficinas de tipo general, mecanografía y computación Oficinas abiertas 
Oficinas de dibujo Salas de conferencia  
19 19 
16 
19  
300 500 
500 
300  
500 750 
750 
500  
750 
1000 
1000 
750 
Centros de atención médica 
Salas Iluminación general Examen 
Lectura 
Circulación nocturna Salas de examen 
Iluminación general 
Inspección local Terapia intensiva 
Cabecera de la cama 
Observación  Estación de enfermería 
Salas de operación 
Iluminación general Iluminación local Salas de autopsia 
Iluminación general 
Iluminación local Consultorios 
Iluminación general 
Iluminación local Farmacia y laboratorios 
Iluminación general 
Iluminación local  
 
22 
19 16 
22 
 
19 
19 
 
19 
19 
19 
 
19 
19 
 
19 
-- 
 
19 
19 
 
19 
19  
 
50 
200 150 
3 
 
300 
750 
 
30 
200 
200 
 
500 
10000 
 
500 
5000 
 
300 
500 
 
300 
500  
 
100 
300 200 
5 
 
500 
1000 
 
50 
300 
300 
 
750 
30000 
 
750 
10000 
 
500 
750 
 
400 
750  
 
150 
500 300 
10 
 
750 
1500 
 
100 
500 
500 
 
1000 
100000 
 
1000 
15000 
 
750 
1000 
 
750 
1000 
Almacenes 
Iluminación general: En grandes centros comerciales 
Ubicados en cualquier parte Supermercados  
 
19 
22 
19  
 
500 
300 
500  
 
750 
500 
750  
 
1000 
750 
1000 
Colegios y centros educativos. 
Salones de clase Iluminación general Tableros  
Elaboración de planos 
Salas de conferencias Iluminación general 
Tableros 
Bancos de demostración Laboratorios 
Salas de arte 
Talleres Salas de asamblea  
 
19 
19 16 
 
22 19 
19 
19 19 
19 
22  
 
300 
300 500 
 
300 500 
500 
300 300 
300 
150  
 
500 
500 750 
 
500 750 
750 
500 500 
500 
200  
 
750 
750 
1000 
 
750 
1000 
1000 
750 750 
750 
300 
 
Tabla 410.1  Índice UGR máximo y Niveles de iluminancia exigibles para diferentes áreas y actividades 
Fuente  para UGR, Norma  UNE EN 12464-1 de 2003. 
 
Nota.  Para lugares no contemplados en la citada tabla se  deberán aplicar valores establecidos en la norma 
referenciada o la norma  IESNA, para los mismos propósitos . En el evento que el espacio a iluminar no esté dentro 
de los comprendidos en la tabla o  las normas referenciadas, el diseñador, con criterio profesional, podrá escoger  de 
la tabla el que más se asimile a las condiciones  del lugar y dejará evidencia del hecho. 
 
b) Distribución de Luminancias.  Corresponde a la sensación  de claridad de una fuente de luz o un 
objeto iluminado,  por lo tanto una buena distribu ción de luminancia, ayuda a la agudeza visual, 
sensibilidad al contraste y eficiencia de las funciones oculares. Por el contrario una inadecuada 
distribución de luminancias contribuye al deslumbrami ento, a la fatiga  por contrastes muy altos  o ala 
monotonía por contrastes demasiado bajos. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 80 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Para lograr una buena distribución de luminancias es necesario tener en cuenta  los valores de 
reflectancia de las superficies   de techos, paredes,  pisos y plano de trabajo,  sin salirse de los límites 
considerados  en las tablas. 430.2.2 a y 430.2.2b. 
 
410.2 APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL.  
Para disminuir el consumo de energías comerciales asociadas al alumbrado, en toda construcción que 
requiera iluminación para desarrollar cualquier tipo  de actividad, se debe utilizar hasta donde sea posible 
la luz natural proporcionada por la energía radiante del sol, la cual está disponible a lo largo del día en 
forma directa o a través de la bóveda celeste. 
  
La fuente de luz considerada para el cálculo del aprove chamiento de la luz natural es la bóveda celeste,   
y en su utilización deben aplicar se los siguientes criterios: 
 
a.  Para el aprovechamiento de la luz natural se debe disponer  en lo posible de ventanales y claraboyas 
que además del acondicionamiento ambiental y la vent ilación del local, permiten el contacto visual y 
físico con el exterior, lo cuál contribuye al bi enestar y satisfacción de los usuarios. El diseño de 
ventanas y aberturas como claraboyas, debe ser tenido en cuenta desde la etapa  del diseño de la 
edificación y no dejar  para que sea resuelta  ex clusivamente por  los diseñadores de iluminación. 
 b.  Se debe evitar la luz directa del sol sobre los planos de trabajo, por su gran intensidad lumínica, que 
genera contrastes excesivos y causa deslumbramiento.  
 c.  Se debe aprovechar la luz natural  mediante la difusión y reflexión de los rayos solares hacia los 
interiores, pues de lo contrario los ocupantes de los edificios tienden a eliminar totalmente el ingreso 
de luz solar y a reemplazarla por iluminación artificial, 
 
d.  En un proyecto de iluminación,  se debe  conocer el  potencial de luz natural,  hacer una coordinación 
entre el alumbrado natural y artificial y, seleccionar el equipamiento para el control de la iluminación artificial y natural.  
 
e. Se debe tener conocimiento de la disponibilidad de luz exterior, tanto en sus niveles de radiación 
como en sus periodos de duración, de acuerdo a las horas de los días con cielos despejados, 
parcialmente despejados y cielos nublados. Para lo cual deben consultar  las  bases de datos con los 
registros de luz natural en forma regular de las di ferentes regiones del país que tienen diferentes 
entidades. 
  
f. En el desarrollo preliminar del diseño de la edific ación, cuando sea posible se debe procurar optimizar 
la orientación de las plantas de la edificación para permitir el acceso de la luz natural a la mayoría de 
los locales. Igualmente, en una etapa temprana de la construcción se debe considerar  el diseño de 
los elementos que ayuden a  captar, di rigir y distribuir la luz natural. 
 
g. Los diseños de la iluminación de interiores, las v entanas deben cumplir los siguientes objetivos: 
 
1. Maximizar la transmisión de luz por unidad de área de vidrio en la ventana. 
2. Controlar la penetración de luz dire cta del sol sobre le plano de trabajo. 
3. Controlar el contraste de claridad dentro del  campo visual de los ocupantes, especialmente entre 
las ventanas y las paredes del local. 
4. Minimizar el efecto de reducción del ingreso de la intensidad luminosa debido al ángulo de 
incidencia de la luz (efecto de reducción por coseno).  Esto significa que ventanales ubicados en la parte alta de los muros producen más iluminancia que unos ventanales más bajos, aunque 
sean de la misma área. 
5. Minimizar el deslumbramiento de velo sobre los pl anos de trabajo, resultante de la visión directa 
de la fuente de luz en los ventanales superiores. 
6. Minimizar el calor diurno durante los días soleados, usando aleros  o parasoles.   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 81 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Hay tres formas en la que intensidad luminosa producida por la luz día puede alcanzar un punto en un 
plano horizontal dentro de un espacio interior. (Ver Figura 410.2.1.b.) 
 
⇒ La componente del cielo (CC), debido a la luz del dí a recibida directamente en el punto desde el cielo. 
⇒ La componente reflejada externamente (CRE),  debi do a la luz día recibida directamente en el punto 
de superficies reflectivas externas. 
⇒ La componente reflejada internamente (CRI) debida a la luz día que alcanza el punto después de una 
o más reflexiones de superficies interiores. 
La intensidad luminosa dentro de un espacio interior, producida por la de luz diurna, es la suma de las 
tres componentes, L int = CC+CRE+CRI,  ver figura 410.a. Se descarta la parte de la ventana que se 
encuentren bajo el plano de trabajo.   
La iluminación en un punto P de interés  donde esta el plano de trabajo, esta afectada  por  la altura H 
por encima del plano de trabajo de edificio s
 exteriores,  la distancia D  del  edificio  y el plano de la 
ventana y el  ancho w y altura h por encima del plano de trabajo, como se muestra en  la figura 410.2  b. 
 
 
 
  
 
 
 
Fig. 410.2. a. Componentes de la de luz diurna dentro de un 
espacio interior  Fig. 410.2.b.  Determinación del coeficiente de luz diurna  
 
 
410.2.1. Coeficiente de luz diurna (CLD) La disponibilidad de luz natural en interiores y su potencial de 
ahorro de energía debe estimarse mediante el  coeficiente de luz diurna promedio (CLD). 
 
El CLD  expresa la relación, en porcentaje, entre la iluminancia promedio interior  (Eint) producida por 
la luz natural a la altura del plano de trabajo y la iluminancia en el exterior  (Eext) determinada en el 
mismo instante en un cielo uniformemente nublado y sin obstrucciones, ver  figura 410.2.1 .  
 
 
Figura 410.2.1  El coeficiente de luz diurna 
 
La iluminancia promedio interior se medirá conf orme a la sección 490 (“Procedimientos para las 
mediciones fotométricas en iluminación interior). Para la medición de la iluminancia exterior en consideración a la condición definida para su uso en el indicador de CLD, o de alta uniformidad, se 
requerirán de una medición en un sólo punto. 
 
El coeficiente de luz diurna (CLD) c uantifica  los efectos del exterior y del interior en la iluminancia de un 
espacio interior considerado en una edificación.     
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 82 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
410.2.2 Requisitos para hacer aprovechamiento de la luz natural : Dentro del diseño de una 
instalación de iluminación se deben seguir los siguientes requisitos.  
  
a. En la Tabla 410.2.2 a. se establecen los valores medios del CLD para la realización de tareas en 
función de su dificultad visual en locales de trabajo.  Valores que deberán ser aplicados por los diseñadores tanto de iluminación como de los responsables del dimensionamiento y construcción  de 
ventanas, claraboyas y similares 
 
Clasificación de la tarea 
según su dificultad CLD promedio % Ejemplos típicos de aplicación  
Reducida 1 Circulación, depósitos de materiales toscos, etc. 
Mediana 2 Inspección general, trabajo común de oficina. 
Alta 5 Trabajos de costura, dibujo, etc. 
Muy alta 10 Montaje e inspección de mecanismos delicados. 
 
Tabla 410.2.2 a.  Valores del coeficiente de luz diurna promedio según la dificultad de la tarea 
 
NOTA: Valores adaptados de la Norma Argentina IRAM -AADL J20-02 “Iluminación Natural en Edificios: 
Condiciones Generales y Requisitos Especiales”. 
  
Otras referencias son:   
 
British Standard Institution  S.S.C.P.3 – Chapter I –Part I 1964 – Lighting – Daylighting  
lndian Standard Institution  S 2440-1963, Code  of  practice  for daylighting of building. 
DIN 5030 – Leitsantza Für Ingesdeleuchcung. 
 
La norma  IRAM-AADL J20-03 brinda los métodos  para proyectar y verificar la cantidad de luz natural que debe darse o  sido dada  a los diferentes locales de una edificación. 
 
La Tabla 410.2.2 b. indica cómo se debe caracterizar la impresión de claridad y ambientación en un espacio iluminado con luz natural a través  de los valores de ese coeficiente. 
 
% CLD 
sobre un plano 
horizontal < 1 
Muy bajo 1 - 2 
Bajo 2 - 4 
Moderado 4 - 7 
Medio 7 - 12 
Alto > 12 
Muy 
alto 
Sector del local Zonas alejadas de las ventanas, distantes 3 a 4 veces la altura de las 
ventanas Zonas próximas a 
ventanas o bajo 
claraboyas 
Impresión de 
claridad  De oscura a poco clara De poco clara a clara De clara a muy clara 
Ambientación El local parece separado del exterior (dormitorios) El local se abre hacia el exterior 
(áreas de Trabajo) 
 
Tabla  410.2.2 b. Correspondencia entre la impresión visual de claridad y ambientación  
con el coeficiente de luz diurna CLD medio. 
 
b. En locales donde el valor del CLD sea superio r a 5% y la geometría de ventanas asegure una 
distribución uniforme del alumbrado, es posible prescindir de la iluminac ión artificial durante el día; 
aunque debe disponerse de ella con el nivel adecua do para el uso nocturno del local o cuando no sea 
suficiente la luz natural. 
 
c. Se debe cuidar el balance de luminancias de las superficies internas, en especial en la proximidad de 
ventanas, a fin de prevenir molestias visuales debi do a elevados contrastes de claridades con los 
ventanales o claraboyas. 
 d. Se debe estudiar y recomendar la ubicación de los puestos de trabajo para no causar 
deslumbramiento directo o por reflexión de los vent anales. Se debe evitar ubicarlos enfrentados o de 
espalda a las ventanas, en especial, cuando se tienen Pantallas de Visualización de Datos  
(monitores de computador). 
 e. En las edificaciones nuevas o remodeladas, se debe diseñar y construir para tener un 
aprovechamiento de luz natural de forma tal que se  disponga de un coeficiente de luz diurna no 
menor a los valores de  la Tabla 410.2.2 c. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 83 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
CLD en edificaciones no residenciales  CLD en edificaciones residenciales  
Fábricas 5 Alcobas a ¾ del ancho del recinto 0,5 
Oficinas 2 Cocina  en la mitad del ancho del recinto 2 
Salones de Clase 2 Sala en la mitad de l ancho del recinto 1 
Hospitales 1   
 
Tabla 410.2.2 c. Valores mínimos de Coeficiente de Luz Diurna (CLD) que deben cumplir las edificaciones 
 
 
 
410.2.3 Cálculos del CLD . Debido a la complejidad del sistema de iluminación natural y la etapa en el 
proceso de diseño donde se llevan a cabo los cálculos, se recomienda  hacer utilización de software 
especializado. El software especi alizado deberá utilizarse para comp arar sistemas alternos de entrega 
de luz día o considerar los límites de la utilización luz día para varias edificaciones y sistemas bajo una 
gran variedad de condiciones de iluminación natural.  
Dada la velocidad con que  pueden ser exploradas las alternativas de diseño y la complejidad que puede 
ser evaluada, los cálculos de luz día basados en soft ware especializado son herramientas importantes 
de diseño.  Las capacidades para visualización de  escenas interiores con combinación de fuentes 
eléctricas y luz natural están incluidas con muchos software especializados. 
 Hay básicamente dos enfoques en el software especializados, Transferencia radiactiva y Trazado de 
rayos de intensidad luminosa.  
La utilidad de la técnica computacional es usualmente dictada por la 
naturaleza de la información requerida. 
 
Si el único requerimiento es la iluminancia en un punt o, un procedimiento de transferencia radiactiva es 
usualmente suficiente. La ventaja de es ta técnica, es que el software perm ite visualizar todas las vistas 
de la local sin cálculos adicionales, facilitando una simulación de caminar a través del espacio.  Varios 
programas disponibles en el mercado utilizan esta técnica  
 Si se requiere una visualización exacta y realista del espacio, la mejor técnica puede ser la de trazado de 
rayos de intensidad luminosa. La ventaja radica en que es que más exacta y fácilmente calculados en 
superficies no difusas y de mayor complejidad geométrica.   
 
Los paquetes de software más exitosos usualm ente emplean un híbrido de estos métodos. 
 
410.2.4 Dispositivos  para el control de ingreso de luz natural . En la localización de las claraboyas o 
ventanales en edificaciones, se deberán tener en cuenta que los requerimientos de ventilación y 
comunicación con el exterior condicionan la cantidad  de luz admitida, estos requerimientos  son variables 
con el clima, las horas del día, además del gusto y necesidad de los ocupantes. 
 Las ventanas deberán contar con disp ositivos apropiados para controla r la entrada de luz directa, la 
ventilación, la sombra, etc. (Figura 410.2.4), el usuario será el responsable  de que esa condición se 
cumpla durante la operación del sistema de iluminación.  En el diseño y construcción de la edificación se deben tener en cuenta requerimientos estáticos y dinámicos  de la construcción  para la instalación de 
tales dispositivos, los dispositivos de control  de la entrada de luz natural pueden ser manuales o 
automáticos.  
En la certificación se verificará que se contem plaron en el diseño y construcción  pero no la 
existencia de tales elementos  en el momento, ya qu e el montaje  generalmente corresponde al gusto  de 
de quien va a habitar o permanecer en la edificación.  
 
 
Figura  410.2.4 Ejemplo de dispositivos para controlar el ingreso de la luz natural   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 84 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
410.3  CONTROL  DEL  DESLUMBRAMIENTO. 
 
El deslumbramiento es la sensación producida por áreas brillantes dentro del campo de visión y puede ser experimentado como deslumbr amiento molesto o perturbador. 
 
El deslumbramiento se puede producir cuando existen fuentes de luz cuya luminancia es excesiva en 
relación con la luminancia general existente en el inte rior del local (deslumbramiento directo), o bien, 
cuando las fuentes de luz se reflejan sobre superficies pulidas (deslumbramiento por reflejos).  
En los lugares de trabajo el deslumbr amiento perturbador,  su principal efecto es reducir la visibilidad de 
la tarea, perturba la visión y dar lugar a errores y accidentes.  El deslumbramiento molesto no reduce la 
visibilidad pero produce fatiga visual,  puede produci rse directamente a partir de luminarias brillantes o 
ventanas.  
 Para evitar el deslumbramiento perturbador, los pu estos y áreas de trabajo se deben diseñar de manera 
que no existan fuentes luminosas o ventanas situadas frente a los ojos del trabajador.  Esto se puede 
lograr orientando adecuadamente los puestos o bien apantallando las fuentes de luz brillantes. 
 
Para evitar el deslumbramiento molesto es necesari o controlar todas las fuentes luminosas existentes 
dentro del campo visual.  Esto conlleva la utilización de persianas o cortinas en las ventanas, así como el empleo de luminarias con difu sores o pantalla s que impidan la visión del cuer po brillante de las bombillas 
o lámparas. 
 El apantallamiento debería efectuarse en todas aque llas bombillas o lámparas que puedan ser vistas, 
desde cualquier zona de trabajo, bajo un ángulo menor de 45º respecto a la línea de visión horizontal. 
 
El grado de deslumbramiento directo psicológico proveniente de luminarias puede ser valorado  
mediante el método de tabulación del Índice de Deslum bramiento unificado de la Comisión Internacional 
de la Iluminación (CIE), "Unified Glare Rating" (UGR),  Publicación CIE 117 “Discomfort glare in interior 
lighting- 1995”, en el cual se tiene en cuenta la co ntribución de cada una de las luminarias que forman 
parte de un determinado sistema de iluminación.  El método está basado en la fórmula:  
 
Lb  es la iluminancia de fondo en cd/m2, calculada como E ind x π-1, en la que E ind es la iluminancia 
indirecta vertical en el ojo del observador; 
L  es la iluminancia de las partes luminosas de cada luminaria en la dirección del ojo del observador 
en cd/m2; 
ω  es el ángulo sólido (estereorradianes) de las pa rtes luminosas de cada luminaria en el ojo del 
observador; 
p  es el índice de posición de Guth para cada luminaria individual que se refiere a su desplazamiento 
de la línea de visión. 
 
Todas las suposiciones hechas en la determinación del UGR deben ser establecidas en la 
documentación del proyecto. Para efectos de ev aluación las posiciones del observador serán 
principalmente las de los puestos de trabajo que a criterio del diseñador se consideren críticas.  El valor 
de UGR de la instalación no debe exceder del valor dado en la Tabla 410.1  los valores de UGR. 
 Este índice es una manera de determinar el tipo de luminaria que debe usarse en cada una de las 
aplicaciones teniendo en cuenta el posible deslumbr amiento que puede provocar debido a la óptica y 
posición de las bombillas.   
 
Para controlar el deslumbramiento se deben tomar  las siguientes medidas:   
a) Apantallamiento contra el deslumbramiento:  Las fuentes luminosas pueden causar 
deslumbramiento en proporción a su br illo y con ello producir alteraci ones en la visión de objetos.   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 85 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Para evitar el deslumbramiento se deben toma r acciones como el oscurecimiento de ventanas 
mediante cortinas o el apantallamiento de las fuentes  luminosas.  Para las fuentes luminosas deben 
aplicarse los ángulos de apantallamiento mínimos indicados en la tabla 410.3.a: 
 
 
Luminancia de lámpara kcd/m2 Anglo de apantallamiento mínimo 
20 a menos de 50 15º 
50 a menos de 500 20º 
Igual o superior a 500 30º 
 
Tabla 410.3.a. Ángulos mínimos de apantallamiento para luminancias de fuentes especificadas. 
 
 
b) Control de los reflejos. En lo que concierne al control del deslumbramiento provocado por los 
reflejos, se pueden utilizar los siguientes procedimientos:  
Uso  de acabados de aspecto mate en la s superficies de trabajo y del entorno. 
  Situar las luminarias respecto al puesto de trabajo de manera que la luz llegue al trabajador 
lateralmente.  En general, es recomendable que la iluminación le llegue al trabajador por ambos lados 
con el fin de evitar también las sombras molestas cuando se trabaja con ambas manos.  
Aumentar el área luminosa de las luminarias. 
 
Emplear luminarias con difusores, así como techos y paredes de tonos claros, especialmente cuando la 
tarea requiera la visualización de objetos pulidos.  
 
 
410.4
  UNIFORMIDAD. 
 
Con el fin de evitar las molestias debidas a los cambios bruscos de luminancia la tarea debe ser iluminada de la forma más uniforme posible.  La relación entre el valor del nivel de iluminación existente 
en el área del puesto donde se realiza la tarea y el alumbrado general no debe ser inferior al 
establecidos en la Tabla 410.4.   
En áreas adyacentes, aunque tengan necesidades de iluminación distintas,  debe cumplirse con las 
relaciones de la tabla 410.4   
El área donde se desarrolla la tarea debe ser iluminada de la manera más uniforme posible, así como las 
áreas circundantes deben ser iluminadas en proporción al nivel dado para el área de la tarea.  Los 
valores a cumplir se consignan en la Tabla  410.4 
 
Iluminancia de tarea (lx)  Iluminancia de áreas 
circundantes imediatas (lx)  
Mayor o igual a 750 500 
500 300  
300 200 
Menor o igual a 200 E tarea 
Uniformidad (Emin/Eprom) 
Mayor o igual a 0,5 Mayor o igual a 0,4 
Tabla 410.4  Uniformidades y relación entre iluminancias de áreas circundantes inmediatas al área de tarea 
 
Asimismo, se incluirán los valores del índice de rendimiento de color y las potencias de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar utilizados en el cálculo. 
 
En los casos en que se ilumine en forma localizada en uno o varios puestos de trabajo, para complementar la iluminación general, esta última no podrá tener valor  menor que el indicado en la Tabla 
410.1. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 86 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
La distribución de luminancias en el campo visual puede  afectar  la visibilidad de la tarea e influir en la 
fatiga del trabajador. 
 
La agudeza visual es máxima cuando la luminosidad de la tarea es similar a la existente en el campo 
visual del trabajador.  Sin embargo, cuando la luminosidad de la tarea es muy diferente a la del entorno se puede producir una reducción de la eficiencia visual y la aparición de fatiga, como consecuencia de la 
repetida adaptación de los ojos. 
 El equilibrio de luminancias se puede lograr controlando la reflectancia de las superficies del entorno y 
los niveles de iluminación; es decir, eligiendo colores más o menos claros para las paredes y otras 
superficies del entorno y empleando una iluminación general adecuada, de manera que la luminosidad del entorno no sea muy diferente a la existente en el puesto de trabajo 
 
410.5
  CONTROL  DEL  PARPADEO  Y EFECTOS  ESTROBOSCÓPICOS.   
 
El flujo de luz emitido por todas las bombillas alimentadas c on corriente alterna pr esenta una fl uctuación 
periódica; esta fluctuación es más notoria en las lámparas fluorescentes y de descarga que en las 
bombillas incandescentes, debido a la inercia térmic a que presenta el filamento de estas últimas. 
 El flujo de luz de todas la s bombillas alimentadas con co rriente alterna de 60 Hz  presenta una fluctuación 
de 120 Hz; esta fluctuación es demasiado rápida para ser detectada por el ojo y rara vez se perciben 
parpadeos por esta causa.  
El parpadeo distrae y provoca desórdenes fisiológicos, como dolor de cabeza. No obstante, en las 
lámparas fluorescentes depreciadas se pueden producir parpadeos muy acentuados, lo que exigiría su rápida sustitución. 
 
Los efectos estroboscópicos pueden producir situaciones peligrosas porque la maquinaria que tenga 
parte girando da la impresión de que las partes rotativa s, giran a poca velocidad, están paradas o giran 
en sentido contrario. Igualm ente, el efecto estroboscópico puede resultar molesto cuando aparece en 
tareas que requieren una atención sostenida.  
 
Los sistemas de iluminación deben diseñarse de fo rma que se eviten efectos estroboscópicos y de 
parpadeo.  Estos efectos pueden ser eliminados iluminando los elementos giratorios de las máquinas 
mediante un sistema auxiliar que utilice bombillas incand escentes; también se puede reducir el efecto  
repartiendo la conexión de las lámparas de descarga (fluorescentes o HID) de cada luminaria a las tres fases de la red.  Actualmente la solución más eficaz  consiste en alimentar dichas lámparas con balastos 
electrónicos de alta frecuencia. 
 
410.6
 DIRECCIONALIDAD  DE LA LUZ. 
 
 Para percibir la forma, el relieve y la textura de  los objetos debe existir un equilibrio de luz difusa y 
direccional; lo anterior debido a que una iluminación demasiado difusa reduce los contrastes de luces y 
sombras, empeorando la percepción de los objetos en sus tres dimensiones, mientras que la iluminación 
excesivamente direccional produce sombra s duras que dificultan la percepción. 
 
Algunos efectos de la luz dirigida también pueden facilitar la percepción de los detalles de una tarea; por ejemplo, una luz dirigida sobre una superficie bajo un ángulo adecuado puede poner de manifiesto su 
textura.  Esto puede ser importante en alguna s tareas de control visual de defectos. 
 
410.7 EL COLOR EN LA LUZ.   
 
El ser humano responde a los colores y el color en el ambiente puede influir en su rendimiento, por lo 
que en los proyectos de iluminación se debe tener en cuenta  la apariencia de color de la fuente definida   
como su temperatura de color (Tc) en Kelvin y su  rendimiento de color que es la capacidad de la luz  
para reproducir  con fidelidad  los colores de un objeto iluminado por esa fuente de luz y se indica por el 
Índice Ra.  
410.8
 CONTROL  DEL  CALOR  PRODUCIDO  POR  LAS  FUENTES  LUMINOSAS. 
 
La energía térmica  producida por las fuentes lumí nicas  debe ser tenida en cuenta  en los proyectos de  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 87 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
iluminación, requiriendo especial cuidad o  en recintos cerrados, en lugares con  presencia de materiales 
que se descompongan, entren en combustión o exploten debido al aumento de temperatura ocasionado 
por las fuentes de iluminación.  
 
Los sistemas de iluminación de áreas clasificadas   como peligrosas deben atender los lineamientos 
dados en el RETIE para este tipo de instalaciones especiales. 
 
Las balas o encerramientos  donde se instalen lámpar as  deben  tener las dimensiones y formas  
garanticen la renovación y enfriamiento del aire que circ unda la lámpara, en el caso que no se garantice 
esta condición deberá colocarse lámpara con la menor emisión de calor posibles de tal manera que no 
se comprometa la seguridad  por incendio o explosión  o la vida útil de la lámpara.  410.9
 MANTENIMIENTO  DE LAS  INSTALACIONES  DE ILUMINACIÓN. 
 
Todo proyecto de iluminación debe considerar un  factor de mantenimiento  total, que dependerá de los 
elementos utilizados y el ambiente donde opere.  
SECCIÓN  420   REQUISITOS   ESPECÍFICOS  DE ILUMINACIÓN  INTERIOR. 
 
420.1  ALUMBRADO  DE ESPACIOS  INTERIORES  PARA  TRABAJO. 
 
El diseño del alumbrado para un espacio destinado a realizar algún tipo de trabajo, debe tener como 
objetivo lograr óptimas condiciones visuales en el plano de trabajo.  Una meta secundaria sería la 
creación de un medio ambiente visual que ejerza una influencia positiva sobre el rendimiento y el bienestar de sus usuarios. 
 
Cuando se realiza un proyecto de iluminación no rmalmente se establece un nivel de iluminación 
superior, según el factor de mantenimiento, que dep enderá de la fuente de luz elegida, de las luminarias, 
así como de la posibilidad de ensuciam iento del espacio.  Con el tiempo el valor de iluminación inicial va 
decayendo debido a la pérdida de flujo de la propia fuente de luz, así como de la suciedad acumulada en 
las luminarias, paredes, techos y suelo. Razón por  la cual el diseño debe definir los ciclos de 
mantenimiento y limpieza para mantener un nivel de iluminación adecuado a la tarea que se realiza en dicho espacio, esto es lo que se llama nivel de iluminación mínimo mantenido.  
 
Por lo anterior, el usuario deberá seguir el plan de mantenimiento y sustituir las bombillas justo antes de 
alcanzar el nivel mínimo de flujo, de este modo se asegura que las tareas se puedan desarrollar según, 
las necesidades visuales. 
  420.1.1
 ALUMBRADO  DE OFICINAS. 
 
En estos locales las luminarias se disponen normalmente en el techo siguiendo un modelo regular en 
líneas rectas.  Si al realizar el proyecto de ilumina ción de un edificio completo el emplazamiento de las 
luminarias debe coincidir con el módulo de las vent anas, se debe hacer el diseño de alumbrado de forma 
que proporcione el nivel luminoso adecuado a las salas de mayores dimensiones.  La misma distribución 
de luminarias se podrá aplicar al resto de las sala s, cualquiera que sean sus dimensiones, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos de nivel de ilumi nación, uniformidad, deslumbramiento y los de uso 
racional de energía. 
 El alumbrado de oficinas puede diseñarse de un modo más esquemático que el de otras instalaciones de 
alumbrado, dado que, el número de tareas visuales es limitado y bien definido (leer, escribir, dibujar, en 
monitores de computador, etc.). El plano horizont al de trabajo tiene una altura entre 0,75 y 0,85 por 
encima del nivel del piso. La altura de techos está entre 2,8 y 3 m. 
 Los requisitos visuales para el alumbrado de oficinas son los siguientes: 
 
⇒ Luminarias de baja luminancia. 
⇒ Ausencia de reflexiones en la superficie de las mesas de trabajo y paneles brillantes. 
⇒ Aspecto cromático y rendimiento de color agradables. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 88 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Para satisfacer estos requisitos las oficinas podrán usar luminarias empotradas en el techo o adosadas a 
él, equipadas con lámparas fluorescentes.  Las lu minarias respecto al control de deslumbramiento 
podrán estar provistas de rejillas, difusores opales, c ubiertas prismáticas o elementos especulares para 
que la instalación cumpla con los valores de UGR L establecidos en el presente reglamento. 
 
En las oficinas se podrá hacer uso de  alumbrado localizado adicional para conseguir ahorro de energía, 
ya sea concentrando las luminarias sobre los puestos de trabajo y zonas adyacentes.  En tal caso la 
instalación debe diseñarse para lograr la ilumin ancia requerida sobre los puestos de trabajo, con 
menores valores sobre las zonas de circulación y de descanso, siempre respetando los valores de 
uniformidad mínima y deslumbramiento máximo. 
  420.1.2
 ALUMBRADO  EN INSTITUCIONES   EDUCATIVAS,  SALAS  DE LECTURA  Y AUDITORIOS. 
 
La iluminación de aulas de clase, salas de lectura,  requiere especial cuidado  y una gran 
responsabilidad por parte de diseñadores y constructo res de sistemas de iluminación,  una iluminación 
deficiente  en estos lugares puede generar serias  afectaciones visuales especialmente a niños y 
adolescentes, con graves consecuencias en algunos casos  por las  limitaciones visuales. 
 a) Iluminación de aulas de clase: El alumbrado de un aula de enseñanza debe ser apropiado para 
actividades tales como escritura, lectura de libros y del tablero.  Como estas actividades son parecidas a 
las de las oficinas, los requisitos generales de alumbrado de éstas pueden aplicarse al de escuelas, Figura 420.1.2 a.   
 
Es requisito que el diseño verifique la necesidad de proveer iluminación adicional en el tablero, Figura 
420.12.2 b  
 
 
 
Figura 420.1.2 a. Las aulas están sujetas a la misma 
necesidad de alumbrado que las oficinas  Figura 420.1.2 b.  Alumbrado adicional sobre el tablero . 
 
b) Iluminación de salas de lectura y auditorios. En las salas de lectura y auditorios normalmente no 
hay luz diurna y sólo existe la artificial.  En estos locales se debe tener en cuenta los siguientes 
requisitos:  
⇒ Niveles de iluminación requeridos para lectura y escritura. 
⇒ Se debe tener especial cuidado en prevenir el deslumbramiento. Ver Figura 420.1.2 c.  
⇒ Se debe disponer de un equipo especial de regulación de flujo luminoso para la proyección de 
películas y dispositivas. 
⇒ Se debe instalar un alumbrado localizado sobre la pizarra de la pared con una iluminancia vertical de 
750 luxes. 
⇒ Se debe contar con un panel de control que permita encender y apagar los distintos grupos de 
luminarias, manejar el equipo de regulación de alumbrado y eventualmente controlar el sistema 
automático de proyección. 
⇒ En estos recintos se debe contar con instalación de un alumbrado de emergencia y de señalización 
de las salidas. 
 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 89 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
  
Figura 420.1.2 c.  Sala de conferencias iluminada exclusivamente con luz artificial 
  
420.2.3  ALUMBRADO  INDUSTRIAL. 
 
El trabajo realizado en la industria cubre una gama de actividades mucho más variada que el de las 
oficinas y escuelas.  Las tareas visuales pueden ser extremadamente pequeñas o muy grandes, oscuras 
o claras, y abarca formas planas o contorneadas.   
 
Desde el punto de vista de percepción visual, tales ta reas se clasifican según su grado de finura. Entre 
menos crítica sea una tarea menor serán las exigencias  de nivel y calidad del alumbrado.  A la inversa, 
cuanto más fino sea el trabajo, mayor debe ser el nivel de iluminancia y la ausencia de deslumbramiento.  
 
El sistema de alumbrado industrial está determi nado principalmente por la naturaleza del trabajo a 
realizar, la forma del espacio que se ilumina y el tipo de estructura del techo. 
 
La mayoría de las aplicaciones industriales utilizan lu minarias destinadas a proporcionar una distribución 
de luz de forma directa o semi-directa.  
 
Las luminarias industriales fluorescentes y HI D existen diseños con componentes de iluminación 
indirecta. 
 
Al diseñar un sistema de iluminación industrial se  deben considerar los siguientes factores:  
 
a. Cuando el alumbrado general no sea suficiente para cumplir los requisitos especiales de una 
determinada tarea visual, se  debe complementar de alguna forma con un alumbrado localizado, ejemplos de esto son: 
⇒ Inspección de objetos pequeños o ensamble de  partes mecánicas diminutas o de componentes 
electrónicos.  Muchas veces estas tareas pueden simplificarse mediante el uso de un lente de 
aumento iluminado. 
⇒ Verificación de dimensiones.  Esto suele hacerse proyectando una imagen muy ampliada del objeto 
en una pantalla. 
⇒ Inspección de partes de una máquina en movimiento.  Una bombilla estroboscopia ofrece una 
solución muy satisfactoria: La frecuencia del destello estroboscópico puede ajustarse de forma que el 
objeto iluminado parezca estacionario.  Esta cond ición requiere de entrenamiento especial en el 
puesto de trabajo de forma tal que el operario tenga consciencia del movimiento de la maquina. 
⇒ Inspección de ciertos materiales. Objetos fabricados de materiales tales como el vidrio pueden 
inspeccionarse mejor co n luz monocromática.  Las bombillas de sodio de baja presión proporcionan 
este tipo de luz. 
 
b.Se deben utilizar luminarias con un componente indi recto de luz, normalmente entre el 10 y el 30%, 
para  proporcionan un buen componente de luz en el techo o estructura superior, reduciendo las 
luminancias entre los campos de acción de las luminarias y el fondo. 
 
c. La luz hacia arriba (hacia techos) reduce la percepción del deslumbramiento de la luminaria, mitiga el 
efecto “caverna”, efecto de iluminación directa, y crea un ambiente más cómodo y confortable.   
 
d. La calidad y cantidad de iluminación debe ser la adecuada para los procesos de fabricación 
implicados, así como los requisitos de seguridad necesarios. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 90 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
e. Se deben usar equipos de iluminación que satisfagan los requisitos de diseño, considerando las 
características fotométricas, así como los requerimientos mecánicos para cumplir las condiciones de 
montaje y funcionamiento. 
 
f.  Se debe utilizar equipo seguro, fácil y prácti co de mantener.  Algunas lámparas como las de 
halogenuros metálicos pueden ser propensas a los posibles finales de vida con explosión o rotura y 
sólo deberían utilizarse en luminarias adecuadamente protegidas. 
 g. El consumo de energía debe ser el  menor posible, por lo que se requiere las fuentes y luminarias de 
la mayor eficiencia y eficacia posible,  haciendo el análisis económico acorde con los requerimientos  
y características de funcionamiento del sistema de iluminación seleccionadas. 
 
h. La calidad y cantidad de la iluminación como  la seguridad, deben ser debidamente ponderados y 
abordados en el diseño de la aplicación.  
 
i. Localización adecuada de las luminarias,   las líneas de luminarias se deben instalar  perpendiculares 
a las filas de bancos de trabajo o máquinas (Figura 4 20.2.3).   Esto evita la formación de sombras en 
la tarea visual y al mismo tiempo reduce la posibilidad de luz reflejada en los ojos de los trabajadores. 
La disposición alternada de luminarias con difusor y paralelas a las filas de bancos de trabajo dan una 
mejor impresión de conjunto y produce una mayor sensación de confort.  Sin embargo, no siempre se pueden obtener los beneficios de ambas disposiciones al mismo tiempo.  Normalmente, las buenas 
condiciones en el plano de trabajo son más import antes que una impresión de conjunto confortable.  
 
j. Casos especiales de iluminación industrial . En ciertos procesos de fabricación y en la inspección 
de algunos artículos la instalación de alumbrado general no satisface las exigencias requeridas.  En estos casos se han de encontrar soluciones especiales, de las cuales se dan algunos ejemplos en la 
Figura 420.2.3.  las  cuales se aplican a las siguientes situaciones: 
 
⇒ Para evitar reflexiones que originan luminancia de velo; la dirección de la luz reflejada no debe 
coincidir con el ángulo de visión. 
⇒ La observación de detalles especulares contra un fondo difuso se facilita si la dirección de la luz 
reflejada coincide con el ángulo de visión. 
⇒ La iluminación rasante hace resaltar irregul aridades de la superficie que se examina. 
⇒ La luz reflejada desde una fuente de luz de gran superficie facilita la inspección de manchas en 
una superficie pulimentada. 
⇒ La luz difusa de una fuente de gran superficie facilita la composición tipográfica. 
⇒ Las irregularidades de un material transparente se descubren mediante la luz difusa que lo 
atraviesa. 
⇒ La iluminación por silueta es muy efectiva en el control de contornos. 
⇒ La iluminación direccional es necesaria para poner de relieve la forma y la textura de un objeto. 
 
 
Figura 420.2.3 Ejemplos para colocación de luminarias suplementarias: 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 91 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Iluminación de bodegas industriales, las naves industriales de una planta, si son muy grandes, se 
recomienda utilizar  techo en forma de lucernario o en diente de sierra, con el fin de admitir en su interior 
más luz procedente del exterior. Cualquiera que sea el ti po de trabajo, es necesario añadir luz artificial a 
la natural ya existente.  
 
Iluminación de naves de una planta de gran altura .  En plantas  con más de 7 metros de altura, las 
fuentes de luz deben colocarse también a gran altura, con el fin de mantener las fuentes de luz fuera del 
campo de acción de las grúas o maquinaria similar.  Para esta aplicación se debe usar luminarias con fotometrías optimizadas para grandes alturas o tipo high bay. 
 
420.2.4
 ALUMBRADO  DE ESTABLECIMIENTOS  COMERCIALES. 
 
En los locales destinados a la exposición de objetos (tiendas, almacenes y salas de exposición), la meta 
principal del alumbrado es la de obtener una presen tación atractiva, que concentre la atención en sus 
mejores ventajas, lo que se puede lograr con altos niveles de luminancia.  Como alternativa, pueden 
utilizarse, para obtener el mismo efecto, bombilla s con haz de luz concentrada (spots), con luz de 
tonalidad blanca o de colores, una iluminación especi al con movimiento programado y otros dispositivos 
semejantes. 
 Aunque básicamente existe una disposición fija de  alumbrado general, éste debe ser complementado 
con un alumbrado direccional utilizable para cualquier disposición de los objetos expuestos. 
 El alumbrado direccional se debe utilizar únicamente para dirigir la atención hacia las “ofertas especiales” 
y similares; con este fin se utiliza la instalaci ón de aparatos de proyección o bombillas con haz de luz 
concentrada (spots).  
La direccionalidad de la luz se describe mediante el concepto de  “Modelado”.  El modelado  es la 
capacidad de la luz para revelar la forma tridimensional de un objeto, y se consigue mediante un 
equilibrio entre la luz difusa y la luz direccional. 
 Hay que evitar que la iluminación sea excesivamente direccional por que producirá fuertes sombras, ni 
excesivamente difusa por que se perderá el ef ecto modelado, dando lugar a un ambiente muy apagado o 
monótono.  
SECCIÓN  430.    CÁLCULOS  PARA  ILUMINACIÓN  INTERIOR.   
 En los cálculos de  iluminación interior se deben tener en cuenta los requisitos de Iluminancia, la 
uniformidad y el índice de deslumbramiento . 
 
El nivel de iluminancia de un local se debe expresar en función de  la iluminancia promedio en el plano 
de trabajo. Para la aplicación del presente reglamento se  deben cumplir los valores de  la Tabla  410.1. 
 
Si no se especifica la altura del plano de trabajo (hm), se deberá tomar un plano imaginario a 0,75 m, sobre el nivel del suelo para trabajar sentados y de 0,85 m para trabajos de pie. 
 
La iluminancia promedio se calcula mediante la fórmula:   
Eprom =  (Φ
tot *CU* FM)  / A 
 
Donde:  
 Φ
tot   = Flujo luminoso total de las bombillas. 
A      = Área del plano de trabajo en m2 
CU   = Coeficiente o Factor de ut ilización para el plano de trabajo. 
FM   = Factor de mantenimiento. 
 
430.1  MÉTODO  DEL  COEFICIENTE  DE UTILIZACIÓN  DE LA INSTALACIÓN  (CU). 
 
El coeficiente de utilización de la in stalación también se c onoce como factor redu cido de utilización y es  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 92 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
la relación entre el flujo luminoso que cae en el pl ano de trabajo y el flujo luminoso suministrado por la 
luminaria.  Este coeficiente representa la cantid ad de flujo luminoso efectivamente aprovechado en el 
plano de trabajo después de interactuar con las luminarias y las superficies dentro de un local. 
 
El valor del coeficiente de utilización depende de la distribución fotométrica de la luminaria y de las dimensiones y características de reflectancia del local. 
 
En función de las características de diseño par a una luminaria con distancia de montaje h
m se tendrá que 
parte del flujo luminoso emitido por la fuente es absorbido por la misma o por la  luminaria y no 
contribuye al nivel de la iluminación del local.  El re sto del flujo de la fuente es dirigido  hacia arriba y 
hacia abajo, es decir, por encima y por debajo de un plano horizontal que pasa por el centro de la fuente, ver  Figura 430.1 a. 
 
 1. Radiación directa hacia el plano de trabajo (Wp) 
 
2. Dirigido hacia las paredes por debajo de la 
luminaria.  
3. Dirigido hacia las paredes por encima de la 
luminaria.  
4. Dirigido hacia el techo. 
Figura 430.1 a.  Distribución del flujo luminoso  emitido 
por las fuentes.  
 
La parte del flujo radiado directamente sobre el plano de trabajo es la que contribuye en mayor cuantía al 
nivel de iluminancia.  Solamente una parte del flujo diri gido hacia el techo y las paredes se convierte en 
flujo útil en el plano de trabajo, algunas veces después de varias reflexiones.   
El coeficiente o factor de utilización (CU) también se  puede calcular como el producto de la eficiencia del 
local (ηR) por la eficiencia de la luminaria ( ηL), CU = ηR ηL 
 
 
 
Figura 430 .1 B)  Efecto del diseño de la luminaria en del Coeficiente de utilización (CU) para un local dado. 
 
Con el método del factor de utilización se puede determinar la iluminancia media en el plano de trabajo.  Para su aplicación se requie re contar con la informaci ón del coeficiente  de utiliz ación de las luminarias a 
usar, información que debe ser suministrada por el fabricante en catálogos o fichas técnicas de público 
conocimiento..  
También se requiere conocer las dimensiones geométricas del local a iluminar y las correspondientes al 
montaje de las luminarias.  
El método del factor de utilización puede aplicarse bajo los siguientes supuestos que deben cumplirse, 
razonablemente, para obtener resultados confiables:  
⇒ Distribución uniforme de las luminarias 
⇒ Las superficies del local deben ser difusoras y espectralmente neutras 
⇒ El flujo incidente sobre cada superficie debe distribuirse uniformemente 
⇒ El local debe estar libre de obstrucciones de tamaño considerable. 
 
 
  
Poca absorción de paredes el coeficiente de utilización 
será alto.  Con gran absorción de paredes: el coeficiente de utilización será bajo 
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 93 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
430.2  MÉTODO  DE CAVIDADES  ZONALES. 
 
Para un local dado se consideran tres cavidades, las cuales tienen como límites intermedios planos 
imaginarios situados uno a la altura del plano de trabajo,  y otro a la altura de montaje de las luminarias.  
Las cavidades así delimitadas reciben las denominaciones de cavidad de techo, cavidad del local y 
cavidad del piso, ver figura 430.2. 
 
El método tiene cuatro pasos básicos: 
 
a. Determinar los índices de las cavidades zonales 
b. Determinar la reflectancia efectiva de las cavidades c. Seleccionar el coef iciente de utilización 
d. Calcular el nivel promedio de iluminación. 
 
 
Figura 430.2. Distancias y cavidades para aplicación del método del Coeficiente de local 
 
 
La iluminancia promedio horizontal - E prom - se calculará entonces para la cavidad del local mediante la 
siguiente fórmula, aunque  por lo general se usa para estimar el número de luminarias a instalar  de 
acuerdo con un nivel de iluminancia requerido:  
 
Eprom = N x n x ΦL x CU x FM 
        l x a 
Donde:  
N     =  Número de luminarias en el local.  n      = número de bombillas por luminaria 
Φ
L    = flujo luminoso de una  Bombilla de la luminaria. 
CU   = Coeficiente o Factor de ut ilización para el plano de trabajo. 
FM   = Factor de mantenimiento de la instalación. 
l       = longitud del local en metros 
a      = ancho del local en metros  
Los requisitos sobre la reflectancia ( ρ)  y el factor de mantenimiento (FM) se dan en los numerales 
430.2.2 y  430.5.1, respectivamente. 
 
Las reflexiones de las cavidades de techo y piso son tenidas en cuenta mediante factores de corrección 
en la aplicación del método. 
 
En este método la uniformidad se asocia con el criterio de espaciamiento  propio de cada luminaria, el 
cual se determina en laboratorio junto con la inform ación fotométrica.  Tal criterio corresponde con la 
distancia máxima a respetar en un arreglo cuadrado de luminarias, determinada con base en el 
comportamiento fotométrico a lo largo de los ejes normales de la luminaria y su diagonal para mantener 
el nivel de uniformidad.  Si este criterio no es sumi nistrado se deberá evaluar la uniformidad mediante el 
cálculo puntual de niveles de iluminación mediante las curvas isocandela. 
 
430.2.1
 ÍNDICES  DE LAS  CAVIDADES. 
 
Para un espacio rectangular se definen los siguientes  índices para cada una de las cavidades en función 
de sus dimensiones y la altura de montaje de las luminarias:  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 94 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Índice de la cavidad de techo  =         [ 5 h c ( l + a  )] /  (l x a) 
 
Índice de la cavidad de local   =          [5 h m ( l + a  )] /  ( l x a) 
 Índice de la cavidad de Piso   =          5 h
f ( l + a  ) /  ( l x a) 
Donde: 
hc = Altura de la cavidad del techo 
hm = altura de la cavidad del local 
hf   = altura de la cavidad del piso 
l    = longitud del local a   = ancho de local 
 
430.2.2
 REFLECTANCIAS  EFECTIVAS  DE LAS  CAVIDADES  ZONALES . 
 
Conocidas las reflectancias de techo, piso y paredes en la tabla siguiente se determinan las reflectancias 
efectivas para las cavidades de techo ( ρcc) y piso  (ρfc)   Mediante el uso de los índices de cavidad de 
techo y de cavidad de piso. Se determina la reflectancia efectiva  (ρ)     Nótese que si la luminaria está 
montada en el techo o el plano de trabajo corresponde con el piso, el índice de cavidad será 0, y por lo 
tanto la reflectancia corresponderá con la del techo o el piso, respectivamente.  
Reflectancia efectiva ( ρ) La reflectancia de una superficie se define como la razón entre el flujo 
luminoso reflejado por la superficie y el flujo que incide sobre ella.  Generalmente para las tablas de coeficiente de utilización se utiliza una reflexión de pi so del 20% y se parametrizan los correspondientes 
a techo y paredes.  
En un local se tienen tres tipos de reflectancias: del techo, de paredes y del plano de trabajo.  Una  
cuarta  reflectancia se da cuando  las paredes tienen friso; es por ello que las reflectancias se definen en 
las tablas  por un código de tres o cuatro dígitos,  a manera de  ejemplo: valores de la forma 7751 
representa la reflectancia combinada de techo (0,7), friso (0,7), paredes (0,5) y plano de trabajo (0,1);  
751 representa la reflectancia combinada de techo (0,7), paredes (0,5) y plano de trabajo (0,1). 
Para maximizar la efectividad de la luz suministrada es conveniente pintar la superficie de las paredes 
con colores claros, de esta forma se logra una buena reflectancia. Colores claros y brillantes pueden 
reflejar hasta un 80% de la luz incidente, mientras que  colores oscuros pueden llegar a reflejar menos de 
un 10% de la luz incidente. En la Tabla 430.2.2 a y 4 30.2.2 b.  se muestran  valores de reflectancias  de 
techos, pisos y paredes y para algunos colores y texturas. 
 
Tabla 430.2.2 a.  Reflectancia efectiva de cavidad de techo y piso para varias combinaciones de reflectancias. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 95 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
TONO  COLOR SUPERFICIES  ACABADOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
  
Maple                    43 
Nogal                     16 
Caoba                    12 
Pino                       48 
Madera clara    30-50 
Madera oscura 10-25 
 
ACABADOS METÁLICOS                        Blanco nuevo            88 
                       Blanco viejo              76 
Muy claro      Azul verde                 76 
                       Crema                        81 
                       Azul                             65 
                        Miel                           76 
                       Gris                             83 
                      Azul verde                  72 
Claro             Crema                         79                       Azul                             55 
                      Miel                             70 
                      Gris                              73 
 
       Azul verde                    54 
Mediano       Amarillo                        65 
                       Miel                              63 
                       Gris                             61 
 
                       Azul                               8 
                       Amarillo                        50 
Oscuro          Café                              10 
                      Gris                               25 
                       Verde                             7 
                       Negro                             3 Blanco polarizado 70-85 
Aluminio pulido           75 
Aluminio mate             75 
Aluminio claro        59- 79 
 Cantera clara       18 
Cemento               27 
Concreto               40 
Mármol blanco    45 
Vegetación           25 
Asfalto limpio        7 
Adoquín de roca  17 
Grava                     13 
Ladrillo claro     30-50 
Ladrillo oscuro  15-25 
 
 
Tabla 430.2.2 b.  Valores de Reflectancia (aproximada) en %, para colores y texturas 
 
 430.2.3  USO  DE TABLAS  FOTOMÉTRICAS  DE COEFICIENTE  DE UTILIZACIÓN  –CU-. 
 El coeficiente de utilización CU se determina con ba se en las tablas suminist radas por los fabricantes, 
relacionadas con la información fotométrica de cada tipo de luminaria.  Las tablas de CU están 
parametrizadas en función del índice de local ( k
8) y de los índices de reflectancias efectivas para las 
cavidades de techo ( ρcc) y piso  (ρfc), así como de la reflectancia de las paredes ρw. 
 
Luego, una vez determinado el índice de local k y las reflectancias efectivas para las cavidades del techo (ρ
cc) y del piso ( ρcf), el factor de utilización o coeficiente de utilización (CU) se obtiene, por extrapolación, 
de los datos  de la tabla de CU  correspondiente a cada luminaria. 
 Normalmente como las tablas  de coeficiente de utilizac ión se construyen para un a reflectancia efectiva 
del piso del 20%  se deberá efectuar una corrección  si el valor es distinto.   Para el efecto se aplicará la 
tabla  430.2.3.  Un ejemplo de una tabla de factor de utilización se observa en la Figura 430.2.3.   
 
Reflectancia de piso [  %] = 20 
Reflectancia 
techo 80 70 50 
Reflectancia 
paredes [ %] 70 50 30 10 70 50 30 10 70 50 30 10 
Índice de local Coeficientes  de Utilización 
 1 0.90 0.86 0.83 0.80 0.88 0.85 0.8] 0.78 0.8] 0.78 0.75 0.77 
 2 0.82 0.75 0.69 0.64 0.80 0.73 0.68 0.64 0.70 0.66 0.62 0.67 
 3 0.74 0.66 0.57 0.52 0.72 0.64 0.58 0.52 0.6] 0.56 0.52 0.59 
 4 0.68 0.58 0.50 0.45 0.66 0.56 0.50 0.44 0.54 0.48 0.43 0.52 
 5 0.62 0.50 0.42 0.37 0.59 0.49 0.42 0.37 0.48 0.41 0.36 0.46 
 6 0.57 0.44 0.38 0.32 0.55 0.44 0.37 0.31 0.42 0.36 0.31 0.41 
 7 0.52 0.40 0.33 0.27 0.50 0.39 0.32 0.27 0.38 0.31 0.26 0.36 
 8 0.48 0.36 0.28 0.23 0.46 0.35 0.28 0.23 0.34 0.28 0.23 0.33 
 9 0.44 0.32 0.25 0.20 0.42 0.31 0.25 0.20 0.30 0.24 0.20 0.29 
                                                                  
8 También conocido como RCR (Room Cavity Ratio)  en el Método de Cavidad Zonal de la IESNA.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 96 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 0.29 0.22 0.18 0.39 0.28 0.22 0.18 0.28 0.2] 0.]7 0.26 0.21 
 
Figura 430.2.3 a. Ejemplo de una Tabla de Factores de Utiliz ación, suministrada por el fabricante de la luminaria 
 
Reflectancia 
efectiva cavidad del techo ρ
cc  (%) 80 70 50 30 10 
Reflectancia 
paredes ρw  (%) 70 50 30 10 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 
Para 10% de reflectancia efectiva de la cavidad del piso (20% : 1,00) 
Índice del local  
1 1.092 1.082 1.075 1.068 1.077 1.070 1.064 1.059 1.049 1.044 1.040 1.028 1.026 1.023 1.012 1.010 1.008 
2 1.079 1.066 1.055 1.047 1.068 1.057 1.048 1.039 1.041 1.033 1.027 1.026 1.021 1.017 1.013 1.010 1.006 
3 1.070 1.054 1.042 1.033 1.061 1.048 1.037 1.028 1.034 1.027 1.020 1.024 1.017 1.012 1.014 1.009 1.005 
4 1.062 1.045 1.033 1.024 1.055 1.040 1.029 1.021 1.030 1.022 1.015 1.022 1.015 1.010 1.014 1.009 1.004 
5 1.056 1.038 1.026 1.018 1.050 1.034 1.024 1.015 1.027 1.018 1.012 1.020 1.013 1.008 1.014 1.009 1.004 
6 1.052 1.033 1.021 1.014 1.047 1.030 1.020 1.012 1.024 1.015 1.009 1.019 1.012 1.006 1.014 1.008 1.003 
7 1.047 1.029 1.018 1.011 1.043 1.026 1.017 1.009 1.022 1.013 1.007 1.018 1.010 1.005 1.014 1.008 1.003 
8 1.044 1.026 1.015 1.009 1.040 1.024 1.015 1.007 1.020 1.012 1.006 1.017 1.009 1.004 1.013 1.007 1.003 
9 1.040 1.024 1.014 1.007 1.037 1.022 1.014 1.006 1.019 1.011 1.005 1.016 1.009 1.004 1.013 1.007 1.002 
10 1.037 1.022 1.012 1.006 1.034 1.020 1.012 1.005 1.017 1.010 1.004 1.015 1.009 1.003 1.013 1.007 1.002 
Para 30% de reflectancia efectiva de la cavidad del piso (20% : 1,00) 
Índice del local                  
1 0.923 0.929 0.935 0.940 0.933 0.939 0.943 0.948 0.956 0.960 0.963 0.973 0.976 0.979 0.989 0.991 0.993 
2 0.931 0.942 0.950 0.958 0.940 0.949 0.957 0.963 0.962 0.968 0.974 0.976 0.980 0.985 0.988 0.991 0.995 
3 0.939 
 0.951 0.961 0.969 0.945 0.957 0.966 0.973 0.967 0.975 0.981 0.978 0.983 0.988 0.988 0.992 0.996 
4 0.944 0.958 0.969 0.978 0.950 0.963 0.973 0.980 0.972 0.980 0.986 0.980 0.986 0.991 0.987 0.992 0.996 
5 0.949 0.964 0.976 0.983 0.954 0.968 0.978 0.985 0.975 0.983 0.989 0.981 0.988 0.993 0.987 0.992 0.997 
6 0.953 0.969 0.980 0.986 0.958 0.972 0.982 0.989 0.977 0.985 0.992 0.982 0.989 0.995 0.987 0.993 0.997 
7 0.957 0.973 0.983 0.991 0.961 0.975 0.985 0.991 0.979 0.987 0.994 0.983 0.990 0.996 0.987 0.993 0.998 
8 0.960 0.976 0.986 0.993 0.963 0.977 0.987 0.993 0.981 0.988 0.995 0.984 0.991 0.997 0.987 0.994 0.998 
9 0.963 0.978 0.987 0.994 0.965 0.979 0.989 0.994 0.983 0.990 0.996 0.985 0.992 0.998 0.988 0.994 0.999 
10 0.965 0.980 0.965 0.980 0.967 0.981 0.990 0.995 0.984 0.991 0.997 0.986 0.993 0.998 0.988 0.994 0.999 
 
Tabla  430.2.3 b. Factores de Corrección cuando la Reflectancia efectiva de Piso difiere del 20% 
 
 
430.2.4  LAS  CURVAS  ISO  K. 
 
 
 Otra forma  para obtener el coeficiente de 
utilización (CU) es utili zando las curvas ISO K 
(isocoeficiente de utilizac ión) de la luminaria 
seleccionada.   
 El procedimiento para utiliz ar la curva ISO K es 
similar al descrito para el uso de las curvas 
isolux.  Se dibuja el área del local que se desea iluminar a la escala en que está la curva 
ISO K dividido por la altura de montaje 
respecto al plano de trabajo, para el caso de la curva ISO K de la Figura 430.2.4, la escala es 
1 m = 40 mm/hm 
Figura 430.2.4 Curva ISO K de una luminaria simétrica para uso 
industrial  
 
Las curvas ISO K deben ser obtenidas en un laborat orio fotométrico, utilizando paredes y techos 
completamente negros, es decir con factores de reflexión de cero %.  
430.3
 NÚMERO  DE LUMINARIAS  NECESARIAS  PARA  PRODUCIR  UNA  ILUMINANCIA  REQUERIDA. 
 
El flujo luminoso total necesario para producir una iluminancia promedio requerida se calcula así: 
 
Φtot  =  (E promxA) / (CUxF M)  
 
Donde: 
Φtot            Flujo luminoso total. 
Eprom          Iluminancia promedio requerida. 
A                Área en m2 
CU              Coeficiente de utilización. 
FM               Factor de mantenimiento. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 97 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
El número de luminarias (N) necesario es por consiguiente: 
 
N = (Φtot_) / (nxΦl) 
Donde: 
 Φl   flujo luminoso de una bombilla. 
 n    número de bombillas por luminaria. 
 
430.4  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS   DE LUMINARIAS,  BALASTOS  Y FUENTES. 
 
El diseñador del alumbrado interior debe tener en cuenta todos los parámetros técnicos de las fuentes, 
luminarias y balastos, los cuales no pueden ser inferiores a los valores establecidos en el presente 
reglamento, y aplicarlos  y especificarlos en el diseño de la iluminación.  
430.5 MANTENIMIENTO EN INSTALACIO NES DE ILUMINACIÓN INTERIOR. 
 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el  mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 
adecuados y la eficiencia energética de la instalaci ón, se deberá elaborar en el proyecto un plan de 
mantenimiento de las instalaciones de iluminación que c ontemplará, entre otras  las siguiente acciones: 
 a. Reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazo. 
b. La limpieza de luminarias y  de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. 
En la Figura 430.5 se muestra un esquema de mantenimiento para una instalación de alumbrado interior La curva A indica la reducción de la iluminancia si solo actuara la depreciación de la bombilla (DLB). 
La curva C la variación real de los niveles de iluminancia como resultado del mantenimiento 
Cuando se efectúa limpieza de luminarias únicamente (por ejemplo al final de los años 1 y 2) no se 
restablece el nivel de iluminancia hasta el nivel dado por la curva A, ya que actúa también la 
depreciación del local (curva B) 
 
 Hay que resaltar, como se puede ver en la Figura 
430.5 que con el mantenimiento nunca se 
restablecen las condiciones iniciales, por cuanto 
hay factores que son no controlables 
 Aspectos como la depreciación de la luminaria 
debido al envejecimiento y a la degradación de 
sus materiales, que producen un aumento de la opacidad y/o reducción de reflectividad en los 
materiales del conjunto óptico de la luminaria 
como consecuencia de la radiación ultravioleta de las fuentes luminosas, no permiten volver a 
las condiciones iniciales. 
Figura 430.5 Esquema de mantenimiento de una 
instalación de alumbrado interior  
 
 
430.5.1  FACTOR  DE MANTENIMIENTO.   
Es la relación de la iluminancia promedio en el plano de trabajo después de un periodo determinado de 
uso de una instalación, y la iluminancia promedio obtenida al empezar a funcionar la misma como nueva. 
Todo diseño de un sistema de iluminación debe co nsiderar el factor de mantenimiento. 
 El Factor de Mantenimiento (F
M) desde el punto de vista de diseño de iluminación de la instalación, se 
puede considerar como el sobre dimensionamiento que se debe considerar en los valores iniciales de 
iluminancia horizontal de la edificación, para poder cumplir con los valores de iluminancia promedio 
horizontal mínimo mantenidos durante su funcionamiento. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 98 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
El factor de mantenimiento  está dado por la formula: 
 
FM = FE x DLB x Fb 
En donde: 
  F
M     Factor de mantenimiento de la instalación 
 
 FE      Depreciación de la luminaria por ensuciamiento 
 
 DLB   Depreciación por disminución del flujo luminoso de la bombilla 
  Fb       Factor de balasto 
 
Depreciación producida por la suciedad acumulada en la luminaria (fe). Con el paso del tiempo, la 
suciedad que se va depositando sobre las ventanas, luminarias y superficies del local, unido a la 
disminución de flujo luminoso que experimentan las bom billas a lo largo del tiempo, hace que el nivel 
inicial de iluminación que se disfrutaba en ellas, descienda sensiblemente. 
 
La acumulación de polvo sobre las lu minarias y bombillas, está afectada por el grado de ventilación, el 
ángulo de inclinación, el acabado de las superficies que forman las luminarias y el grado de 
contaminación del ambiente que las rodea.  
 La mayor pérdida de iluminación en una instalación proviene de la suciedad, que se deposita sobre las 
bombillas y las luminarias, reduciendo la disminución de luz de las mismas no solo por la disminución de 
la emitida directamente por las propias bombillas, sino también por  reflexión y refracción en las 
superficies empleadas para tal fin. 
 
Con el fin de garantizar una iluminación adecuada, se deben aplicar los siguientes  criterios de mantenimiento. 
 
a. En locales con alto grado de contaminación se debe  utilizar  luminarias herméticas. 
b.  Los cristales de las ventanas y las superficies que forman techos y paredes deben ser limpiados 
periódicamente para mantener la transmisión de lu z natural y la reflectancia de las mismas.  
c.  La limpieza o repintado de las paredes y techos tendrá gran importancia en el caso de salas 
pequeñas y de alumbrados indirectos. 
d.  Las luminarias deben ser limpiadas regularmente, sobre todo las superficies reflectoras y 
difusoras. Si incorporan difusores de plástico, bien sea liso o prismático, y están envejecidos por el uso, deberán ser sustituidos. 
e.  La realización de una limpieza programada a intervalos regulares, permite mantener de una forma 
más constante los niveles de iluminación de un local. Para obtener una máxima ventaja económica, el intervalo de limpieza deberá mantener  una relación con el intervalo de reposición 
de las bombillas. 
 
Depreciación por disminución del fluj o luminoso de la bombilla (DLB).  En el diseño, operación y 
mantenimiento de los sistemas de iluminac ión, se debe utilizar la informació n que el fabrican te suministre 
sobre las características de la s posibles bombillas a utilizar y las condiciones inherentes al 
comportamiento descrito por las mismas. 
 
 
SECCIÓN   440  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  EN LAS  INSTALACIONES  DE ILUMINACIÓN. 
 
440.1  VALOR  DE EFICIENCIA  ENERGÉTICA  DE LA INSTALACIÓN.  – VEEI- 
 
La eficiencia energética de una instalación de ilu minación de una zona, se evaluará mediante el 
indicador denominado Valor de Eficiencia Energética de la instalación VEEI  expresado en (W/m2) por 
cada 100 luxes, mediante la siguiente expresión: 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 99 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
VEEI   =       P x 100  
                    S x Eprom 
Donde:  
P     Potencia total instalada en las bombillas más los equipos auxiliares, incluyendo 
sus pérdidas [W] 
S           Superfície iluminada [m2] 
Eprom      Iluminancia promedio horizontal mantenida [lux] 
 
 
En la Tabla 440.1, se indican los Valores Límite de  Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) que 
deben cumplir los recintos interiores de las edificaciones; criterio adaptado  de la norma UNE 12464-1 de 
2003. Los valores de VEEI se establ ecen en dos grupos de zonas en función de la importancia que tiene. 
  Zonas de baja importancia lumínica. Corresponde a espacios donde el criterio de diseño, la imagen o 
el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo 
plano frente a otros criterios como el nivel de iluminancia , el confort visual, la seguridad y la eficiencia 
energética. 
 
Zonas de alta importancia lumínica o espacios donde el criterio de diseño, la imagen o el estado 
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son relevantes frente a los criterios de 
eficiencia energética. 
 
Estos valores incluyen la iluminación general y el alumbrado direccional, pero no las instalaciones de 
iluminación de vitrinas y zonas de exposición. iluminación,  estas son:  
Grupo Actividades  de la zona Límites de VEEI 
Administrativa en general 3,5 
Andenes de estaciones de transporte 3,5 
Salas de diagnóstico                                       (4) 3,5 
Pabellones de exposición o ferias  3,5 
Aulas y laboratorios                                         (2) 4,0 
Habitaciones de hospital                                 (3) 4,5 
Otros recintos interiores asimilables a grupo 1 no 
descritos en la lista anterior  4,5 
Zonas comunes                                               (1) 4,5 
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 5 
Parqueaderos 5 a 
Zonas de baja 
importancia 
lumínica  
Zonas deportivas                                             (5) 5 
Administrativa en general  6 
Estaciones de transporte                                (6) 6 
Supermercados, hipermercados y grandes 
almacenes 6 
Bibliotecas, museos y galerías de arte  6 
Zonas comunes en edificios residenciales 7,5 
Centros comerciales (excluidas tiendas)        (9) 8 
Hostelería y restauración                                (8) 10 
Otros recintos interiores asimilables a grupo 2 no 
descritos en la lista anterior  10 
Centros de culto religioso en general  10 
Salones de reuniones, auditorios y salas de usos 
múltiples y convenciones, salas de ocio o 
espectáculo, y salas de conferencias             (7) 10 
Tiendas y pequeño comercio  10 
Zonas comunes                                              (1) 10 b 
Zonas 
De alta 
importancia 
lumínica 
Habitaciones de hoteles, etc.  12 
Tabla  440.1  Valores límite de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 
NOTAS: 
 
(1) Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como  recepción, vestíbulos, pasillos, escaleras, espacios 
de tránsito de personas, aseos públicos, etc. 
 
(2) Incluye la instalación de iluminación de aulas y las pizarras de las aulas de enseñanza, aulas con monitores de 
computador, música, laboratorios de idiomas, aulas de dibujo técnico, aulas de prácticas y laboratorios, 
manualidades, talleres de enseñanza y aulas de arte, aulas  de preparación y talleres, aulas comunes de estudio  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 100 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
y aulas de reunión, aulas clases noc turnas y educación de adultos, salas de lectura, guarderías, salas de juegos 
de guarderías y sala de manualidades. 
 
(3) Incluye la instalación de iluminación interior de la habitación y baño, formada por iluminación general, 
iluminación de lectura e iluminación para exámenes simples. 
 (4) Incluye la instalación de iluminación general de salas como salas de examen general, salas de emergencia, 
salas de escáner y radiología, salas de examen ocular y auditivo y salas de tratam iento. Sin embargo quedan 
excluidos locales como las salas de operación, quirófan os, unidades de cuidados intensivos, dentista, salas de 
descontaminación, salas de autopsias y mortuorios y otras salas que por su actividad puedan considerarse 
como salas especiales. 
 
(5) Incluye las instalaciones de iluminación del terreno de  juego y graderías de espacios deportivos, tanto para 
actividades de entrenamiento y competición, pero no se incluye las instalaciones de iluminación necesarias para 
las transmisiones de televisión. 
 Las graderías son asimilables a zonas comunes del grupo 1 
 
(6) Espacios destinados al tránsito de viajeros como recepción de terminales, salas de llegadas y salidas de 
pasajeros, salas de recogida de equipajes, áreas de conexi ón, de ascensores, áreas de ventanillas de taquillas, 
facturación e información, áreas de espera, salas de consigna, etc. 
 
(7) Incluye la instalación de iluminación general y direccionada . En el caso de cines, teatros, salas de conciertos, 
etc. se excluye la iluminación con fines de espectáculo, incluyendo la representación y el escenario.  
 (8) Incluye los espacios destinados a las actividades propia s del servicio al público como mostrador, recepción, 
restaurante, bar, comedor, auto-servicio o buffet, pasillo s, escaleras, vestuarios, servicios, aseos, etc. 
 
(9) Incluye la instalación de iluminación general y localizada  de mostrador, recepción, pasillos, escaleras, vestuarios 
y aseos de los centros comerciales. 
 
Se podrán excluir del cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética los siguientes tipos de instalaciones: 
 
a) En edificaciones y monumentos con valor hi stórico o arquitectónico reconocido, cuando el 
cumplimiento de las exigencias de esta Sección pu diese alterar de manera sustancial su carácter o 
aspecto. 
 b) En construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 1 año. 
 
c) En instalaciones industriales, talleres y edificaci ones agrícolas no residenciales, cuando los valores 
de eficiencia energética  comprometa la seguridad de las personas, no obstante, esto no les exime 
de utilizar las fuentes de la mayor eficacia lumínica posible. 
 
d) En aplicaciones  donde la energía radiante emitida por fuente luminosas tenga  otros fines distintos a 
la sola  iluminación. 
 
e) Alumbrados de emergencia 
 f) Iluminación de escenarios deportivos que requieran transmisión de televisión. 
 
g) Iluminación decorativa.  
En el caso de aplicar alguna de las exclusiones el responsable del proyecto de iluminación deberá 
aplicar otros criterios de uso racio nal y eficiente de la energía.  
 
 
 
SECCIÓN  450    EFICIENCIA  ENERGÉTICA  MEDIANTE  CONTROL  DEL  ALUMBRADO. 
 
Las nuevas edificaciones industriales, comerciales o de uso oficial con más de 500 m²  de construcción 
deben disponer de sistemas de control de iluminación, con criterio URE.   
Las edificaciones de vivienda deberán atender los lineamientos que sobre el uso racional y eficiente de 
energía dicten el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Minas y Energía en cumplimiento del Decreto 2501 de 2007. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 101 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Entre otras posibles, se podrá usar por lo menos una de las siguientes formas para  controlar el nivel de 
iluminación artificial en un recinto interior:  
 
⇒ Encendido/apagado manual,  
⇒ Atenuación del flujo luminoso de las fuentes. 
⇒ Encendido/apagado automático;  
⇒ Pasos inteligentes con control automático y  
⇒ Atenuación del flujo luminoso de las bombillas o dimerización automática. 
 
450.1  CONTROL  DE ENCENDIDO  Y APAGADO  MANUAL.    
 
Cuando la iluminancia interior de luz día Ei excede la iluminancia de diseño Ed, el usuario de la 
edificación interior puede apagar la luz artificial.  Sin embargo, la experiencia ha demostrado que en las 
zonas de trabajo los ocupantes encienden la iluminación artificial si Ei es menor de aproximadamente el 
60% de Ed, y que solo lo apagan cuando desocupan el área y no cuando Ei sobrepasa el valor de Ed. 
 
La lámpara o grupo de lámparas  que iluminen áreas no mayores a  100 M2 localizadas en mismo salón,   
debe contar con por lo menos  un sistema de  apagado o encendido  independiente. 
 
Toda edificación destinada al funcionamiento  de enti dades públicas de cualquier orden, deben tener  por 
lo menos un sistema de interrupción manual  por piso  o sector del sistema de iluminación y las luces 
deben ser apagadas  en  los horarios  que no se  desarrollen actividades propias de la función de la 
entidad. Igualmente debe disponerse de  interruptores manuales  que permitan separar áreas de trabajo 
dentro de un mismo salón cuando este supere los 30 m2. 
 450.2
 ATENUACIÓN  DEL  FLUJO  LUMINOSO  DE LAS  BOMBILLAS  O DIMERIZACIÓN  MANUAL. 
 
Con atenuación del flujo luminoso de las bombillas o dimerización manual de la iluminación artificial se 
evitan los cambios bruscos de iluminación inherente a un interruptor encendido/apagado, pero existe la 
necesidad de ajustar continuamente el nivel de iluminación y por esta razón la dimerización manual está 
limitada en la práctica a su uso en interiores, con fuentes que lo permitan.  
Las lámparas fluorescentes compactas, son susceptibles de intentos de encendidos por pequeñas 
tensiones residuales  que generan parpadeos y comprometer su vida útil, por lo que se debe tener 
especial atención en el uso de dimers con estas lámparas. 
 
450.3
 CONTROL  DE ENCENDIDO  Y APAGADO  AUTOMÁTICO. 
 
Se pueden utilizar elementos fotoeléctricos para apagar la iluminación artificial cuando la iluminancia 
interior de luz día ( Ei) exceda la iluminancia de diseño  (Ed) .  Es recomendable que el sistema pueda 
trabajar de manera que la iluminación artificial sea automáticamente apagada cuando  Ei sobrepasara en 
un 50 o 100% el valor de Ed. Igualmente, es recomendado utilizar el encendido y apagado automático, 
cuando no se requiera la iluminación, para lo cual los sistemas detectores de presencia son  indicados. 
 450.4
 PASOS  ESCALONADOS  CON  CONTROL  AUTOMÁTICO. 
 
Los abruptos cambios indeseados de la ilumina ción de encendido/apagado de control automático 
pueden hacerse menos severos, si no se encienden o apagan todas las luminarias a la vez, sino de una manera gradual o escalonada.  Para este tipo de control se requieren luminarias con balastos 
multitensión y/o sistemas de cableado adecuados. 
 Dichas instalaciones requieren de un diseño calificad o del sistema de control con el objetivo de cumplir 
los requerimientos técnicos y mantener el confort de los usuarios 
 
450.5
 SISTEMAS  DE CONTROL  AUTOMÁTICOS  DE NIVELES  DE ILUMINACIÓN. 
 
El mejor sistema de control será el que de una mane ra continua mantenga un equilibrio entre la cantidad 
de luz natural y el nivel de iluminación artificial, de tal forma que la iluminancia de diseño se mantenga 
constante.  Un Sistema Automático de Control de Iluminación (SACI) puede ser definido como un  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 102 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
dispositivo de control del alumbrado artificial, que tiene la finalidad de funciones de encendido, apagado 
y/o atenuación (control del flujo luminoso), de acuerdo  con un patrón preestableci do, orientado al ahorro 
energético y en función de una o más de las siguientes variables: 
 
⇒Nivel de iluminancia por la luz artificial o natural  
⇒Ocupación de los locales 
⇒Horario de ocupación de los locales 
 
Un sistema de control automático de iluminación puede estar conformado por los siguientes dispositivos:  
 a) Salida a atenuadores del fl ujo luminoso de las bombillas  o Dimmers.  Es un sistema donde la 
señal de control determina la proporción de atenuación del flujo luminoso de las bombillas, 
disminuyéndoles su potencia.   
Los dispositivos atenuadores de buena calidad general mente no producen distorsiones en la forma de 
corriente de alimentación de la bombilla y pueden aumentar su eficacia. Los equipos de mala calidad no sólo empeoran la eficacia luminosa con la atenuación, sino que pueden afectar la vida de las bombillas. 
 
No todas las bombillas son aptas para la regulación de su flujo luminoso sin que experimenten algún tipo 
de inconvenientes. Existe en el mercado una gran canti dad de lámparas que no soportan  atenuación  y  
son afectadas  en su vida útil por cambios de tensión de alimentación y  hacen intentos de encendidos 
con pequeñas tensiones residuales,  produciendo un parpadeo molesto y una acelerada pérdida de vida útil, por lo que se debe tener especial atención cuando se usen Dimers con ese tipo de lámparas. 
 
Desarrollos electrónicos recientes permiten hacer f uncionar tubos fluorescentes en regímenes de baja 
potencia, a valores tan bajos como del 1 %, sin parpadeos. La regulación del flujo luminoso de las 
bombillas permite el máximo aprovech amiento de las continuas variacione s de la luz natural sin causar 
molestias para el usuario, quien no percibe ningún cambio en la iluminación. Además, permite ahorrar la 
energía del exceso de iluminación que puede estar originado, por ejemplo, por sobredimensionado inicial 
de la instalación para lograr un buen factor de mantenimiento.  
 
b)  Salida a Sensores: La finalidad de un sensor de un sistema de control es evaluar las condiciones de 
los ambientes (cantidad de luz natural, presencia o au sencia de ocupantes, etc.) para generar la señal de 
control. Los tipos más conocidos son: Sensor ocu pacional, sensor fotoeléctrico y sensor de tiempo 
(reloj). 
 Sensor Ocupacional o detectores de presencia: El sensor ocupacional es un dispositivo que detecta 
la presencia de personas en los locales para realizar  el control.  Son apropiados para este fin los 
dispositivos similares a los utilizados en sistemas  de seguridad (alarmas antirrobo), los que están 
basados principalmente en dos tipos de tecnología: de infrarroja y de ultrasonido . 
 
El control de la Iluminación (encender, apagar y regular la iluminación) en la vivienda se realiza tradicionalmente a través de interruptores y regulador es de iluminación de pared.  Con el control de la 
iluminación integrado en un sistema de domótica se  puede conseguir un importante ahorro energético y 
gran aumento del confort. 
 
En las Unidades Inmobiliarias Cerradas se debe di sponer de sistemas de sens ores ocupacionales para 
el encendido del alumbrado de  corredores y pasillos de áreas comunes. 
 
 
SECCIÓN  460  LA DOMÓTICA  Y LA INMÓTICA  EN LA ILUMINACIÓN. 
 La domótica se define como la incorporación al eq uipamiento de edificios la tecnología que permite 
gestionar de forma energéticamente eficiente, segura, remota y confortable para el usuario los distintos 
tipos de aparatos e instalaciones domésticas tradici onales como iluminación, electrodomésticos, aire 
acondicionado, seguridad, etc. Domótica es un término que se utiliza para denominar la parte de la 
tecnología que integra el control y la supervisión de  los elementos existentes en un espacio habitable, 
posibilitando una comunicación entre todos ellos.  
El término domótica  se aplica a servicios en vivienda y el término  inmótica  se aplica a edificaciones 
comerciales, corporativas, hoteleras, empresariales y similares.   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 103 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
La domótica en el campo de la gestión de energía se encarga de hacer un uso más efectivo de la 
energía eléctrica mediante dispositivos temporiz adores, sensores y elementos programables que 
permiten el uso racional de energía y en la parte de iluminación, conecta o desconecta el servicio 
zonificado con detectores de presencia o en función de la luz natural. 
 La domótica no solo es automatización, ya que se ne cesita integrar los sistemas de control, las 
comunicaciones y la gestión integral del recint o o edificio dentro de un mismo grupo para que pueda ser 
llamado recinto domótico.  
  
Integrar el control de la iluminación (encender, ap agar y regular la iluminación) con un sistema de 
domótica aumenta el confort y ahorra energía en un a edificación, ya sea esta una vivienda o un edificio 
de oficinas.  
 Forman parte de la domótica una serie de equipos, capaces de controlar parámetros de corrientes y 
tensiones típicas que pueden ser enviadas a una interfase de administración de la edificación, tales 
como Controladores Lógicos Programables (PLC). La finalidad de estos sistemas es el control de todos 
los subsistemas, incluidos los de iluminación, luz de emergencia, señalización de vías de escape, 
alarmas de seguridad, etc.  
 El cambio del estado de una iluminación cuando existe participación de la luz natural, normalmente muy 
rápida, requiere de un control frecuente y para ello s on aptos los conceptos domótica e inmótica.  Los 
principales métodos para cambiar el estado de la iluminación mediante la domótica son:  
 
a. Control por Presencia  – El control de presencia (mediante detectores de presencia) puede encender 
o apagar la iluminación. de una persona en una habitación, enciende la iluminación, y cuando no la 
detecta, la apaga.  
b. Medir la Luz  – Medir la luz en la estancia (incluyendo la luz natural aportado por el exterior y la luz 
que llega de otras estancias) puede regular la iluminación para garantizar una cantidad de luz 
establecido con el sistema de domótica.  
c. La Actividad/Escenas  – Según la actividad de los usuarios la iluminación se puede adaptar de forma 
automática (activándose una Escena). La iluminación que forma par te de de una Escena se programa 
para que  tome un determinado nivel de iluminación, mientras que otras áreas toman otros valores  
d. Programación Horaria – Con la programación horaria se puede programar el control del apagado, 
encendido y regulación de la iluminación con la domótica según la hora del día, y el día de la semana. 
Por ejemplo la luz del pasillo puede estar apagada durante el día, pero encenderse automáticamente 
a 25% por la noche (variándose el horario según la ép oca del año) y la luz del baño se programa para 
que solo se enciende al 50% al encenderse por la  noche. Otra función puede ser que la luz del 
dormitorio se enciende de forma graduada por la mañana, los días laborables, para despertar 
lentamente al usuario.  
e. Simulación de Presencia – La simulación de presencia tiene como objetivo hace parecer que la 
casa esta habitada aunque esté vacía. La iluminación puede se utilizada (con o sin otros elementos 
integrados en el control del sistema de domótica) para la simulación de presencia en la vivienda, 
encendiendo y apagando la iluminación ciertas horas del día, de forma programada, aleatoria, o de 
unas rutinas aprendidas por el sistema de domótica.  
f. Otros Eventos – Otros eventos en la casa, detectadas por el  sistema de domótica, pueden activar la 
iluminación. Por ejemplo, sí el alarma de seguridad detecta intrusión en el jardín por la noche, 
automáticamente se puede encender toda la iluminaci ón del exterior y la iluminación de los pasillos 
de la casa.  
 
SECCIÓN  470  ALUMBRADO  DE EMERGENCIA. 
 
470.1  ASPECTOS   GENERALES . 
 
En el diseño de los sistemas de alumbrado de emergencia se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  
a) Alumbrado de emergencia permanente. Alimentado  por sistema de energía separado y 
automantenido, el suministro de energía en este tipo de alumbrado es completamente independiente de  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 104 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
la red eléctrica (excepto cuando se cargan las batería s) y está formado por baterías recargables por la 
red principal y de funcionamiento seguro.  Cada lumi naria tiene su propia batería que, en situación 
normal, está conectada de una manera “flotante” con la red eléctrica.  En caso de una falla en la red 
eléctrica, las baterías entran aut omáticamente en acción y deberá tener una autonomía no menor a 1 
hora. Si se restablece el servicio  normal, las baterías vuelven a recargarse.  Este sistema es el más 
fiable: cada bombilla sigue funcionando incluso durante  un incendio o aunque se desintegren los cables 
de distribución.  
b) Alumbrado de emergencia no permanente . Este tipo de alumbrado opera con una planta 
generadora para emergencia o un centro de baterías que automáticamente entran en acción durante una 
falla de suministro normal de energía.  La desventaja del sistema provisto de planta de emergencia es 
que necesita mantenimiento periódico.  Otro inconveniente es que depende de la red de alumbrado existente para la distribución de energía de emergenc ia y, por consiguiente, ésta puede ser fácilmente 
interrumpida en caso de incendio, daño en la infraestructura del edificio, etc.  
c) Alumbrado de escape : alumbrado suficiente para poder evacuar un edificio, con rapidez y seguridad, 
durante una emergencia.  La iluminancia proporcionada por el alumbrado en cualquier punto del piso de 
una salida de emergencia no debe ser menor de 1,0 lux.  Este alumbrado se debe instalar en la 
intersección de corredores, en los cambios de dirección y nivel de las escaleras, en puertas y salidas 
d) Alumbrado de seguridad : Es el alumbrado que se requiere para asegurar a las personas que 
desarrollan actividades potencialmente peligrosas (ejemplo  operación de una sierra circular) no deberá 
ser menor del 5% de los valores normales de iluminación. 
e) Alumbrado de respaldo : Es el alumbrado que se requiere para poder continuar las actividades de 
importancia vital durante una emergencia, por ejemplo en salas de cirugía. 
f) Autonomía de las luces de emergencia . Las luces de emergencia  deben tener una autonomía no 
menor a una (1) hora.:  
 
470.2
 INSTALACIONES  QUE  REQUIEREN  DE ALUMBRADO  DE EMERGENCIA. 
 
Requieren de alumbrado de emergenci a las siguientes instalaciones: 
  a) Los edificios de más de 5 pisos o edificios  que en cualquier hora de la noche concentren más de 100 
personas: deben disponer de al  menos  un sistema de alumbrado de emergencia, que en caso de falla 
del alumbrado normal, suministre la iluminación necesa ria para facilitar la visibilidad a los usuarios de 
manera que puedan abandonar el edificio, evitar las situaciones de pánico y permitir la visión de las 
señales indicativas de las salidas y la situació n de los equipos y medios de protección existentes. 
b) Todo recinto cuya ocupación sea mayor a 100 personas: aplica a recintos con  ocupación en horas de 
la noche o que el recinto y su vía de evacuación a lugar seguro carezca de iluminación natural. 
c) Recorridos de las rutas de evacuación, desde los orí genes de la evacuación hasta el espacio exterior 
seguro, siempre que estos sean cerrados con muy bajos aportes de iluminación natural  o se requieran en horas de la noche. 
d) Parqueaderos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m
2, incluidos los pasillos 
y las escaleras que conduzcan hasta el exteri or o hasta las zonas generales del edificio. 
e) Zonas de baños en edificios de uso público. 
f) Lugares en los que se ubican tableros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado. 
g) Instalaciones que por reglamentaciones especiales requiera de alumbrado de emergencia. Ver norma 
NFPA75. 
 
470.3  CARACTERÍSTICAS  DE LA INSTALACIÓN  DEL  ALUMBRADO  DE EMERGENCIA. 
 
La instalación del alumbrado de emergencia deben cumplir los siguientes requisitos: 
a. Ser fija y estar provista de fuente propia de energía  b. Debe entrar automáticamente en funcionamiento al  producirse una falla de la alimentación en la  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 105 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia.  Se 
considera como falla de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% 
de su valor nominal. 
c. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación no debe demorar más de 15 segundos en 
estar disponibles.  
d. La instalación cumplirá las condiciones de servic io continuo durante 1, hora, como mínimo, a partir 
del instante en que tenga lugar la falla: 
e. En las vías de evacuación cuyo ancho no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe 
ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al 
menos la mitad de la anchura de la vía. Las ví as de evacuación con anchura superior a 2 m pueden 
ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
f. En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuad ros de distribución del al umbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Iuxes, como mínimo. 
g. Los niveles de iluminación establecidos deben obt enerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor  de mantenimiento que contemple, tanto la 
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias, como al envejecimiento de las bombillas. 
h. Con el fin de identificar los colores de segur idad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las bombillas debe ser 40. 
i. A los circuitos de alumbrado de emergencia no deb en conectarse otros artefactos ni bombillas que 
no sean los específicos del sistema de emergencia. Sección 700-15 de la Norma NTC 2050. 
j. Los sistemas de alumbrado de emergencia deben estar diseñados e instalados de modo que la falla 
de un elemento de los mismos, como una bombilla fundida, no deje a oscuras los espacios que 
requieran alumbrado de emergencia.  
k. Cuando el alumbrado normal artificial consis ta únicamente en bombillas de descarga de alta 
intensidad, como vapor de mercurio o sodio de alta  presión o de halogenuros metálicos, el sistema 
de alumbrado de emergencia debe estar destinado para que funcione hasta que se restablezca totalmente el alumbrado artificial normal.  
l. Las baterías que se utilicen como fuentes de alim entación para sistemas de emergencia deben tener 
una capacidad nominal de corriente adecuada para alimentar y mantener durante 1 hora como mínimo, la carga total conectada, sin que la tens ión aplicada a la carga caiga por debajo del 87,5% 
de la tensión nominal. La instalación debe contar con un medio de carga automática de las baterías. 
No se deben utilizar baterías tipo automotriz. 
 
470.4
 LOCALIZACIÓN  DE LAS  LUMINARIAS  DE EMERGENCIA. 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias deben cumplir las siguientes 
condiciones:  
a) Se deben situar por lo menos a 2 metros por encima del nivel del suelo 
 b) Se debe disponer de una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.  Como mínimo se 
dispondrán en los siguientes puntos: 
 
⇒En las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
⇒En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 
⇒En cualquier otro cambio de nivel; 
⇒En los cambios de dirección y en las interseccion es de pasillos;  
 
470.5
 SEÑALIZACIÓN  E ILUMINACIÓN  DE LOS  MEDIOS  DE EVACUACIÓN. 
 
Los medios de evacuación deben cumplir con los requisitos siguientes en cuanto a señalización e  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 106 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
iluminación se refiere:  
 
a) Toda salida o vía de escape debe ser claramente visible y estar completamente señalizada de tal 
manera que todos los ocupantes de la edificación , puedan encontrar sin problema la dirección de 
salida y en tal forma que la vía conduzca, de manera inequívoca a sitio seguro. 
 
b) Cualquier salida o pasadizo que no sea parte de una vía de escape, pero que por su carácter pueda 
tomarse como tal, debe estar dispuesta y señalizada de tal manera que se minimicen los riesgos de confusión y el peligro resultante para las per sonas que busquen escapar del fuego o de otra 
emergencia, así como para evitar que se llegue a espacios ciegos. 
 c) Todos los medios de evacuación deben estar pr ovistos de iluminación artificial y de emergencia 
 
d) El idioma usado en las señales deberá ser el castellano. 
 
470.5.1
 ILUMINACIÓN  DE LOS  MEDIOS  DE EVACUACIÓN. 
 
La iluminación de los medios de evacuación debe cumplir las siguientes disposiciones: 
 
a) La iluminación de los medios de evacuación debe ser continua durante todo el tiempo en que por las 
condiciones de ocupación, se requiera que las vías  de escape estén disponibles para ser utilizadas. 
 
b) Los medios de evacuación deben ilumina rse en todos los puntos, incluyendo ángulos e 
intersecciones de corredores y pasillos, esca leras, descansos y puertas de salida, con una 
iluminancia no menor de 10 luxes, medidos en el piso. 
 c) En auditorios, teatros y salas de conciertos, la iluminación puede reducirse a 2 luxes durante la 
función. 
 
d) Toda Iluminación debe disponerse en forma tal que si se presenta una falla en alguna unidad de 
iluminación, esta no deje en oscuridad el área servida. 
 
e) La iluminación tiene que suministrarse por medio de una fuente que asegure razonable confiabilidad, 
tal como se exige, para el servicio eléctrico público. 
 
 
SECCIÓN  480   ILUMINACIÓN  DE AMBIENTES   E INSTALACIONES   ESPECIALES. 
 
Los equipos y las instalaciones de alumbrado en áreas o ambientes especiales, y equipos especiales,  deben cumplir las  condiciones, de acuerdo con la clasificac ión de su lugar de instalación, conforme a las 
Secciones 500 a 505 y demás que les aplique, del Código Eléctrico Colombiano, Norma NTC 2050 la cual 
hace parte integral del Reglamento Técnico de Instalaci ones Eléctricas – RETIE-,cuyo objeto principal es la 
seguridad, por tal razón dichos equipos e instalac iones deben certificarse bajo los parámetro de dicho 
reglamento y no de RETILAP. 
  
SECCIÓN  490  PROCEDIMIENTOS  PARA  LAS  MEDICIONES  FOTOMÉTRICAS  EN 
ILUMINACIÓN  INTERIOR. 
 
490.1  MEDICIÓN  DE ILUMINANCIA  GENERAL  EN UN ESPACIO  CERRADO   
 
Para mediciones de precisión, el espacio debe ser dividido en cuadrados y la iluminancia se mide en el 
centro de cada cuadrado y a la altura del plano de trabajo.  Para la verificación de diseños se deberán 
usar las mismas mallas y alturas de cálculo empleadas.  
La iluminancia promedio del área total se puede obtener al promediar todas las mediciones. 
 Para tomar las lecturas el sensor del luxómetro se debe colocar en el plano de trabajo, si no se 
especifica este parámetro, se considera un plano imaginario de trabajo de 0,75 m, sobre el nivel del 
suelo para trabajar sentados y de 0,85 m para trabajos  de pie.  Esto se puede lograr por medio de un 
soporte portátil sobre el cual se coloca el sensor.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 107 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
La luz día se puede excluir de las lecturas, ya sea tomándolas en la noche o mediante persianas, 
superficies opacas que no permiten la penetración de la luz día.  
 
El área se debe dividir en pequeños cuadrados, tomando lecturas en cada cuadrado y calculando la media aritmética. Una cuadrícula de 0,6 me tros es apropiada para muchos espacios.  
 
Para locales irregulares o una iluminación no uniforme, como corredores bajo iluminaciones de emergencia, se recomienda consultar el Capítulo 9 del Handbook IESNA. 
 
a) Medición de iluminancia promedio, en áreas regulares con luminarias espaciadas 
simétricamente en dos o más filas. Ver Figura 490.1 a. 
 
 
 
Figura 490.1 a.  Puntos de medición de iluminancia en la cu adricula de un local con luminarias espaciadas simétricamente 
en dos o más filas 
 
 
Donde: 
 E
prom  Iluminancia promedio 
N   Número de luminarias por fila. 
M   Número de filas. 
 
1. Se toman lecturas en los puntos r- 1, r-2, r-3 y r-4 para una cuadricula típica interior. Se repite a los 
puntos r-5, r-6, r-7 y r-8 para una cuadrícula típica cent ral, promedie las 8 lecturas.  Este es el valor R 
de la ecuación de la iluminancia promedio. 
2. Se toman lecturas en los puntos q-1, q-2, q-3,  y q-4, en dos cuadrículas típicas de cada lado del 
salón.  El promedio de estas cuatro lecturas es el valor Q de la ecuación de la iluminancia promedio. 
3. Se toman lecturas en los puntos t-1, t-2, t-3, y t- 4 en dos cuadrículas típicas de cada final del salón, 
se promedian las cuatro lecturas.  Este es el valor T de la ecuación de la iluminancia promedio. 
4. Se toman lecturas en los puntos p-1, p-2, en do s cuadrículas típicas de las esquinas, se promedian 
las dos lecturas.  Este es el valor P de la ecuación de la iluminancia promedio. 
5. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de E prom. 
 
b) Áreas regulares luminaria simple con localización simétrica. Ver figura 490.1 b. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 108 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
Figura 490.1 b.  Puntos de medición de iluminancia de una luminaria en la cuadricula de un local con una sola luminaria 
 
Se toman lecturas en los puntos p-1, p-2, p-3, y p- 4, en todas las cuatro cuadrículas, se promedian las 
cuatro lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la iluminancia promedio del área en la Figura 490.1 
c. 
  
c) Áreas regulares con luminarias individuales en una sola fila. Ver Figura 490-1.c). 
 
 
Figura 490.1 c. Puntos de medición de iluminancia en la cuadricu la de un local con luminarias individuales en una sola fila 
 
 
Donde: 
 
Eprom   Iluminancia promedio;    N  Número de luminarias. 
 
1. Se toman lecturas en los puntos q-1, hasta q- 8, en cuatro cuadrículas típicas, localizadas dos en 
cada lado del área. Se promedian las 8 lecturas. Este es el valor de Q de la ecuación de la 
iluminancia promedio. 
2. Se toman lecturas en los puntos p-1, y p-2, para dos cuadrículas típicas de las esquinas. Se 
promedian las 2 lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la iluminancia promedio. 
3. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de E prom. 
 d) Áreas regulares con luminarias de dos o más filas. Ver Figura 490.1 d. 
 
 
 
Figura 490.1 d.  Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula de un local con dos o más filas de luminarias 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 109 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
Donde: 
 
Eprom  Iluminancia promedio;  N   Número de luminarias por fila y M   Número de filas. 
 
1. Se toman lecturas en los puntos r-1, r-2, r-3 y r- 4 localizados en el centro del área y se promedian las 
4 lecturas. Este es el valor R de la ecuación de la iluminancia promedio. 
2. Se toman lecturas en los puntos q-1, y q-2, loca lizadas en la mitad de cada lado del salón y entre la 
fila de luminarias más externa y la pared. El promedio de estas dos lecturas es el valor Q de la 
ecuación de la iluminancia promedio. 
3. Se toman lecturas en los puntos t-1, t-2, t-3, y t-4 en cada final del salón. Se promedian las cuatro 
lecturas. Este es el valor T de la ecuación de la iluminancia promedio. 
4. Se toman lecturas en los puntos p-1, p-2, en do s cuadrículas típicas de las esquinas. Se promedian 
las dos lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la iluminancia promedio. 
5. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de E prom. 
 
e) Áreas regulares con fila continua de lu minarias individuales. Ver Figura 490.1 e.  
 
 
 
Figura 490.1 e.  Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula de un local con una fila continua de luminarias 
 
 
Donde  
Eprom   Iluminancia promedio;   N   Número de luminarias. 
 
1. Se toman lecturas en los puntos q-1, hasta q-6. Se promedian las 6 lecturas. Este es el valor Q de la 
ecuación de la iluminancia promedio. 
2. Se toman lecturas en los puntos p-1, y p-2, para dos cuadrículas típicas de las esquinas. Se 
promedian las 2 lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la iluminancia promedio. 
3. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de E prom. 
 
f) Áreas regulares con cielorraso lumi noso con luminarias con rejillas. Ver  Figura 490.1 f. 
 
 
 
Figura 490.1 f) Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula de un local con cielorraso 
luminoso con luminarias con rejillas  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 110 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
 
 
Donde:  
E
prom   Iluminancia promedio,   W   Número de luminarias por fila y   L    Número de filas. 
 1. Se toman lecturas en los puntos r-1, r-2, r-3 y r- 4 localizados aleatoriamente en el centro del área. Se 
promedian las 4 lecturas. Este es el valor R de la ecuación de la iluminancia promedio. 
2. Se toman lecturas en los puntos q-1, y q-2, lo calizados a 0,6 m de las paredes más largas, a una 
longitud aleatoria del salón. Se promedian estas dos lecturas. Es el valor Q de la ecuación de la 
iluminancia promedio. 
3. Se toman lecturas en los puntos t-1, t-2, t-3,  y t-4 localizados a 0,6 m de las paredes cortas. Se 
promedian las dos lecturas. Este es el valor T de la ecuación de la iluminancia promedio. 
4. Se toman lecturas en los puntos p-1, p-2, localizados diagonalmente en esquinas opuestas. Se 
promedian las dos lecturas. Este es el P de la ecuación de la iluminancia promedio. 
5. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de E
prom. 
 
 
La medición de iluminancia general (promedio) de un salón puede ser necesaria por cualquiera de las 
siguientes razones: 
 
⇒ Para verificar el valor calculado de una instalación nueva. 
⇒ Para determinar si hay acuerdo con una especificación o práctica recomendada. 
⇒ Para revelar la necesidad de mantenimiento, modificación o reemplazo. 
⇒ Para verificar las condiciones de contrate de brillo en un puesto de trabajo 
⇒ Por comparación con el objeto de lograr una solución que sea recomendable desde los puntos de 
vista de calidad de luz y economía. 
 A menos que se especifique de otra forma, las medici ones sobre el plano horizontal deben realizarse a la 
altura de diseño o si no existe el diseño a una altura de 0,75 m  sobre el piso.  
 Es muy importante registrar una descripción detallada del  área de la medición, junto con todos los otros 
factores que pueden afectar los resultados, tales como: 
 
⇒ Tipo de bombilla y su tiempo de utilización; 
⇒ Tipo de luminaria y balasto; 
⇒ Medida de la tensión de alimentación 
⇒ Reflectancias de la superficie interior; 
⇒ Estado de mantenimiento, último día de limpieza; 
⇒ Instrumento de medición usado en la medición 
 
Antes de tomar las lecturas, la fotocelda del luxómetro debe ser previamente expuesta hasta que las 
lecturas se estabilicen – que usualmente requiere de 5 a 15 minutos.  Se debe tener cuidado de que 
ninguna sombra se ubique sobre la fotocelda cuando se realizan las lecturas.  Una vez estabilizado el 
equipo, la lectura a tomar para el análisis es el valor promedio indicado en la pantalla.  Normalmente los 
equipos actuales  suministran los valores Máximo – Mínimo y Promedio siendo este valor promedio el que se utiliza para establecer las condiciones de trabajo. 
 
La medición de iluminancia de un sistema de iluminación artificial se debe realizar en la noche o con ausencia de luz día.  
 
Antes de realizar las mediciones, las bombillas se deben encender y permitir que la cantidad de luz que 
emiten se estabilice.  Si se utilizan  bombillas de descarga, se debe pe rmitir al menos que transcu rran 20  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 111 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
minutos antes de tomar las lecturas.  Cuando el montaje es de lámparas fluorescentes totalmente 
encerradas, el proceso de estabilización puede tomar mayor tiempo. 
 
Si se encuentran instalaciones con lámparas fluore scentes o de descarga nuevas, se debe esperar al 
menos 100 horas de operación antes de tomar las medi ciones.  Si el área contiene maquinaria alta o 
estantes altos, generalmente se obtiene un promedi o de iluminancia de baja calidad o de resultados 
sospechoso.  Por consiguiente la iluminancia debe medirse sólo en las zonas o lugares donde es 
necesario para la actividad que se quiere realizar.  
Durante la medición, los valores de incidencia de la luz no deben ser influenciados por la persona que 
lleva a cabo la medición ni por los objetos que se encuentren en la posición que les corresponde (debido a que generan sombras o reflexiones). 
 
Por lo general, la medición de la iluminancia promedi o horizontal se realiza en recintos vacíos o en 
recintos o zonas libres de muebles cuya altura total sea superior a la del plano de medición. 
 
 
490.2
 MEDICIÓN  DE ILUMINANCIA  EN PUESTOS  DE TRABAJO. 
 
Se deben medir tantos puestos de trabajo como puestos existan, debido a que el nivel de iluminación 
depende de la posición de cada puesto de trabajo resp ecto a las luminarias tanto naturales como 
artificiales así como de los posibles obstáculos que pueden generar sombras sobre ellos. Cuando se 
complementa el alumbrado general con iluminación localizada, el punto de trabajo debe medirse con el 
trabajador en su posición de trabajo normal.  El instrumento de medición debe estar localizado en la 
superficie o plano de trabajo o en la porción del área de trabajo donde se realiza la tarea visual crítica (horizontal, vertical, inclinada). 
 
Las lecturas deben ser registradas y mostradas de acuerdo con la Tabla 490-2.a. 
 
 
Descripción del puesto 
de trabajo Altura 
sobre el 
piso (m) Iluminancia (luxes) 
Puesto de 
trabajo 
  Plano 
(horizontal, 
vertical o 
Inclinado) Total 
(General +      
suplementaria) General 
únicamente 
1      
2      
3      
n      
 
Tabla 490.2 a. Formato de planilla para los datos de iluminancia medidos en puestos de trabajo 
 
Cuando los niveles de iluminancia en los puestos de trabajo, se encuentren por debajo de los rangos exigidos y las condiciones de uniformidad son apropiadas, la situación inicialmente se puede solucionar 
mejorando la reflexión de luz por las superficies del salón (es más económico el cambio de color de 
superficies por unas más reflectivas), o en su defecto es necesario determinar las condiciones de mantenimiento, tanto de luminarias como de paredes, te chos, pisos y superficies traslucidas, incrementar 
la iluminación natural y por último, mejorar el nivel de iluminancia, incrementando la emisión de flujo 
luminoso de las luminarias, cambiando el tipo de bo mbilla existente por otras que emitan mayor flujo 
luminoso, para ello es necesario usar los criterios de diseño. 
 
Finalmente los datos obtenidos en las evaluaci ones se deben registrar en los siguientes formatos: 
 
a. Inspección general del área o puesto de trabajo. Los datos obtenidos en esta evaluación se registran 
en el Formato 1 
 
b. Medición de la iluminancia promedio general de un salón.Los datos obtenidos en esta evaluación se 
registran en el Formato 2 
 
c. Medición de la iluminancia en el puesto de trabajo. Los datos obtenidos en esta evaluación se 
registran en el Formato 3 
 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 112 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
FORMATO 1 
INSPECCIÓN GENERAL DEL ÁREA O PUESTO DE TRABAJO 
 
EMPRESA: ____________________________________________ 
FECHA: _______________DIA: __________ NOCHE: _________ 
 
1.  CONDICIONES DEL ÁREA:  
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA:  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIMENSIONES: 
 LONGITUD: ___ _______ANCHO:____________ ALTURA:____________ 
 
PLANO DEL ÁREA CON DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS:  
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE PAREDES, PISOS  Y TECHOS 
 
CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE DESCRIPCIÓN 
MATERIAL COLOR TEXTURA LIMPIA MEDIA SUCIA 
Paredes       
Techo       
Piso       
Superficie de trabajo       
Equipo  o Máquina       
 
3. CONDICIONES GENERALES: 
Clasificación del equipo  
Luminarias, tipo  
Especificación de las bombillas  
bombillas por luminaria  
Número de luminarias  
Número de filas  
Luminarias por fila  
Altura del montaje  
Espacios entre luminarias  
Condición de las luminarias Limpio Medio Sucio 
Descripción de la iluminación local o complementaria. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Estudios realizados anteriormente :  Si__ No ____ 
 
Resultados obtenidos: ____________________________________________  
______________________________________________________________  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 113 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
FORMATO 2 
 
MEDIDAS DE ILUMINANCIA GENERAL 
 
EMPRESA: _________________________________________________SECCIÓN: _______________________________  
Dimensiones del Salón: Largo: ________________ Ancho: _______________ Altura: ________________ 
 Disposición de las luminarias en el local: __________________________________________________________________ 
(La identificación de los puntos de medición depende del local y la distribución de las luminarias. Consultar el Numeral 
490-1 del Capítulo 4 del RETILAP y fórmulas para el cálculo de Eprom) EQUIPO DE MEDIDA: ___________________________________ 
 
Tabla de datos  
DÍA 
Identificaci
ón de  los Puntos Mañana 
(AM) Medio 
Día (M) Tarde 
(PM) NOCHE OBSERVACIONES 
r-1      
r-2      
r-3      
r-4      
 
r-5      
r-6      
r-7      
r-8      
 
q-1      
q-2      
q-3      
q-4      
 
q-5      
q-6      
q-7      
q-8      
 
t-1      
t-2      
t-3      
t-4      
 
p-1      
p-2      
p-3      
p-4      
 
Eprom      
 
% UNIFORMIDAD: ___________________________ 
 
Responsable_______________________ Matrícula profesional Nº ________________________  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 114 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
FORMATO 3 
 
MEDIDAS DE ILUMINANCIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 
EMPRESA: ________________SECCIÓN: __________________ 
 
FECHA: ______________________HORA: _________________________ 
 
OFICIO: ________________________  EQUIPO MEDICIÓN: ________________ 
 
Tabla de datos 
NIVEL DE ILUMINANCIA 
Plano General únicamente General + suplementaria Lectura 
puesto de 
trabajo Altura 
sobre el 
piso 
Vertic
al Horiz
ontal Inclin
ado Prom. Rango 
recomendado Prom. Rango 
recomendado 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
Responsable________________ Matrícula profesional Nº ___________ 
 
 
490.3  RESULTADOS   DE LAS  MEDICIONES. 
 
Se debe elaborar y mantener un reporte que contenga la información obtenida en el reconocimiento, los 
documentos que lo complementen, los datos obtenidos durante la evaluación y al menos la siguiente 
información: 
 
a. Informe descriptivo de las condiciones normales de operación, en las cuales se realizó la evaluación, 
incluyendo las descripciones del proceso, instalaciones, puestos de trabajo y el número de 
trabajadores expuestos por área y puesto de trabajo. 
b. Plano de distribución del área evaluada, en el que se  indique la ubicación de los puntos de medición. 
c. Resultados de la medición de los niveles de iluminación. d. Comparación e interpretación de los resultados obt enidos, contra lo establecido en las tablas del 
Sección 440 del Capitulo 4 del presente Reglamento Técnico. 
e. Hora en que se efectuaron las mediciones. f. Programa de mantenimiento. g. Copia del documento que avaló la calibraci ón o verificación del Luxómetro, expedido por un 
laboratorio acreditado y aprobado conforme a lo s criterios Nacionales ó Internacionales sobre 
Metrología y Normalización;  
h. Conclusión técnica del estudio. i. Las medidas de control a desarrollar y el programa de implantación. 
j. Nombre y firma del responsable  del estudio;   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 115 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
ESPECIFICACIONES DE LA IN STALACIÓN  ALUMBRADO 
EMPRESA:  _______________________________ 
Área: ____________________________________ 
 
OBJETIVOS: 
Nivel de iluminancia de diseño:  __________ Lux 
Coeficiente de uniformidad CU:  __________________ 
Otros:  _________________________________ 
 
APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL: 
Iluminancia exterior producida por la luz na tural. _____________  Lux 
Iluminancia interior producida por la luz na tural. ______________  Lux 
Coeficiente de luz diurna (CLD):__________________ % Coeficiente mínimo promedio exigido de luz diurna: ____________________ 
(Para los valores mínimos del Coeficiente de Luz Di urna CLD que deben cumplir las edificaciones ver el 
Tabla 415-1.c) del Capítulo 4 del RETILAP) 
 
TIPO INSTALACIÓN ILUMINACIÓN NATURAL: 
Instalación luz día 
Techo_____ ventanas _____  ambas _____ 
 
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL: 
Número de luminarias:  
Área de trabajo:  Largo:_______ Ancho ________ 
Altura del plano de trabajo sobre el nivel del piso: ___ 
Altura de las luminarias sobre el plano de trabajo: ___ 
Altura de suspensión de las luminarias desde el techo: ________ 
Distancia entre centro de luminarias a lo Largo:_________ 
Distancia entre centro de luminarias a lo Ancho:_________ 
 
BOMBILLAS o LÁMPARAS: 
Fabricante y referencia: _______________________ 
Tipo de bombilla: _____ _____________ __________ 
Potencia de la bombilla: _________________________ W 
Lúmenes iniciales (100 h): ____________ lm 
Período de reemplazo de las bombillas:  _________ horas 
Factor de depreciación de lúmenes de las bombillas: ____ 
 
LUMINARIA: 
Fabricante y referencia. ____________ 
Bombillas por luminaria: ___________ 
Potencia total por luminaria._________________W 
 
CONTROLES: 
Tipo manual (Suiches): ________________________ 
Tipo control automático: ________________   
ESQUEMA 
Cálculo inicial de iluminancia promedio:  __________________ lux 
Factor de mantenimiento estimado:  ___________ 
Cálculo de iluminancia promedio mínima mantenida:  ___________lux 
Carga eléctrica instalada en alumbrado:  ____________ kW. 
Factor de potencia: ________ 
Eficiencia energética de la instalación, W/m2 por cada 100 luxes (VEEI)____________. 
 
MANTENIMIENTO: 
Período limpieza de ventanas: __________  meses 
Período de limpieza de techos:______ ____  meses 
Período limpieza de lumi narias: ____ ______ meses 
Período de reemplazo de las bombillas: _____ meses 
Período de limpieza de ma nteniendo de techo, pa redes y piso s: ___________ 
Diseñador del sistema: ___________ 
Fecha: __________ 
 
 
Responsable________________  Matrícula  profesional  Nº ___________   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 116 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
CAPITULO 5 
ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN  EXTERIOR 
 
SECCIÓN  500   REQUISITOS  GENERALES  DE DISEÑO  DE ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 
Adicional a los requerimientos específicos, el alumbrado público debe cumplir los principios generales de 
iluminación  que el apliquen,  establecidos en el capítulo II del presente reglamento.  
a) Requerimientos de visibilidad . La iluminación  de un sistema de alumbrado público debe ser 
adecuada para el desarrollo normal de las actividades tanto vehiculares como peatonales.  Para lo cual 
se debe  tener en cuenta la confiabilidad de la percepción  y la comodidad visual , aplicando la 
cantidad y calidad de la luz sobre el área observada y de acuerdo con el trabajo visual requerido.  Así, 
para cumplir esos requerimientos de luz se debe hacer una cuidadosa selección de la fuente y la 
luminaria apropiada  teniendo en cuenta su desempeño fotométrico, de tal forma  que se logre los 
requerimientos de iluminación con las mejores interdistancias, las menores alturas de montaje y la menor 
potencia eléctrica de la fuente posible.   
b) Cantidad y calidad de luz . Se ha establecido como el objetivo del alumbrado público permitir a los 
usuarios de la calzada y del andén, circular sobre ellos en las horas de la noche, de manera segura , 
cómoda  y a velocidades preestablecidas. 
La seguridad se logra si el alumbrado permite a los usuari os que circulan a velocidad normal evitar un 
obstáculo cualquiera.  La iluminación debe permitir, en particular, ver a tiempo los bordes, las aceras, separadores, encrucijadas, señalización visual y en general toda la geometría de la vía.  Para este 
efecto, está establecido que el criterio de seguridad consiste en la visibilidad de un obstáculo fijo o móvil 
constituido por una superficie de 0,20 m x 0,20 m, con un factor de reflexión de 0,15.  Considerando que: 
⇒ La seguridad de un peatón se logra si este puede distinguir el obstáculo a una distancia de 10 m o 
más. 
⇒ La seguridad de un automovilista depende esencialmente de su velocidad.  A velocidad media de 60 
km/h, él debe percibir este obstáculo a una distancia hasta 100 m.  Para velocidades superiores, esta distancia oscila entre 100 y 200 m.  
La noción de seguridad resultante del alumbrado público no es la misma en carretera que en los cascos 
urbanos.  En el primer caso, el alumbrado interesa sobretodo al auto movilista que circul a a una velocidad 
relativamente alta sobre una carretera donde los obstác ulos fijos o móviles no son muy frecuentes y la 
iluminación se concentra más en proveer la dirección de circulación a manera de una perfecta guía 
visual .  El conductor verá los obstáculos como siluet as, pues generalmente el co ntraste resulta negativo. 
Por el contrario, en los cascos urbanos, la circul ación es más densa y los obstáculos son generalmente 
más frecuentes, pero la velocidad de circulación es g eneralmente menor.  De lo anterior, se deduce, que 
según el objeto que se persiga, la elección del si stema de alumbrado se verá influenciada por la 
densidad, naturaleza y velocidad de circulación. 
Es necesario que el sistema de alumbrado permita ver esos obstáculos y otros vehículos sin riesgo de 
error o deslumbramiento.  Igual hipótesis se plant ea para los peatones, aunque su velocidad menor hace 
que sean menos exigentes las condiciones para ver.   
La iluminación calculada, debe comportarse como una guía de visibilidad en la que están comprometidas 
de una manera conjunta la confiabilidad de la percepción  y la comodidad visual. 
c) Confiabilidad de la percepción . Los objetos sólo pueden percibirse cuando se tiene un contraste 
superior al mínimo requerido por el ojo. Este valor depende del ángulo con el que se vea (afecta la 
cantidad de superficie aparente en la fórmula de luminanci a) y de la distribución de la luminancia en el 
campo visual del observador (fondo para el contraste).  Además, este valor define el tiempo de adaptación del ojo en dicha situación. 
La iluminación deberá perseguir dos elementos: el  primero es proporcionar un elevado nivel de 
luminancia en el fondo, interpretado como la necesidad de proveer una Luminancia promedio  L
prom 
elevada. (Téngase en cuenta que en todo el presente reglamento la luminancia promedio se refiere al  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 117 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
promedio mantenido ).  
El segundo elemento es un bajo nivel de luminanc ia para el obstáculo, que generalmente tiene un bajo 
coeficiente de reflexión, pero que está fuera del control del diseñador.  
Un tercer elemento es mantener un limitado deslumbr amiento desde las fuentes de luz o luminancia de 
velo. (Se interpreta como proveer una Lvelo baja).  
Es necesario definir y entender claramente el concepto del cálculo de la luminancia promedio 
mantenida .  Además , no basta aplicar la simple fórmula matemática para obtener el promedio que 
pudiera resultar elevado debido a unos pocos puntos de gran valor y otros muy bajos, sino que es 
necesario que los puntos calculados , para obtener el promedio, mantengan una dispersión baja de modo 
que los puntos de la calzada con mínima luminancia no afecten la percepción por disminución de la luminancia de fondo.  Esto se logra controlando el valor de la uniformidad general de luminancia U
o.  
La confiabilidad de la percepción se ve comprometida igualmente y de manera directa, con mayores 
niveles de deslumbramiento fisiológico.  Por consiguiente, para restringir el efecto molesto del 
deslumbramiento, hay que especificar un límite máximo al valor para el incremento del umbral  TI .  
 d) Comodidad visual:  El ambiente visual de un conductor está constituido principalmente por la visión 
de la calzada al frente del volante y en menor grado por el resto de su campo visual, que puede llegar a 
tener información para el conductor, como las señales de tránsito.  La comodidad visual es una 
importante característica que redunda en la seguridad del tráfico vehicular.  La falta de comodidad se 
traducirá en una falta de concentración por parte de los conductores que reducirá la velocidad de reacción debido al cansancio que se producirá en sus ojos. 
El grado de comodidad visual proporcionado por una instalación de alumbrado público será mejor si el 
ojo del conductor tiene mejores niveles de adaptación.  Ello implica elevar la Luminancia promedio  
L
prom sobre la vía, así como controlar la dispersión de los valores que componen dicho promedio.  Para 
asegurar el control en la dispersión de los datos, se utiliza el concepto de Uniformidad longitudinal de  
luminancia U L.  Un bajo nivel de uniformidad longitudinal se traducirá en la aparición del efecto cebra  
sobre la vía, causante de la fatiga visual del conductor.  El efecto cebra toma su nombre en la apariencia 
que toma la vía cuando tiene un bajo valor de uniformidad longitudinal: como aparecen sectores 
transversales a la vía bien iluminados seguidos de otros con poca iluminación, la vía toma la apariencia 
de la piel de una cebra.  
En la comodidad visual del conductor se encuentra comprometida la luminancia ofrecida por la 
instalación de alumbrado público, su uniformidad, su  nivel de iluminancia, el grado de deslumbramiento, 
así como la disposición y natural eza de las fuentes luminosas utiliz adas.  Una inst alación urbana 
necesita mayores niveles de comodidad  visual a fin de reducir la tensión nerviosa de los conductores y 
con ello sus efectos sobre el comportamiento en la vía.  Por ello, la instalación de alumbrado debe considerar la iluminación de aceras y fachadas y de esa manera crear un ambiente más agradable.  
Todo esto, sin generar deslumbramiento y manteniendo la estética de la instalación , que al fin de 
cuentas, la hace mas agradable.  
Una instalación de iluminación en carreteras, debe asegurar una continuidad óptica sobre el carril de 
circulación y sobre la geometría de la vía, a fin de el evar la seguridad por la velocidad de circulación.  
Se deben tener en cuenta tres variables al considerar la selección o diseño de una instalación de 
alumbrado público: la velocidad de circulación , la frecuencia y naturaleza de los obstáculos  a ver y 
el tipo de usuarios de la vía . 
En principio, vías que responden de la misma manera a los criterios anteriores, se iluminan de la misma 
manera.  Por consiguiente se pueden agrupar las vías en varios conjuntos que respondan a un mismo tipo de iluminación.  Esta agrupación permite generar instructivos sobre la form a típica de iluminar, de 
modo que se contemplen todos los problemas que resu lten al menos desde el punto de vista lumínico. 
e) Relación de alrededores . Una de las metas principales en iluminación de vías es crear una superficie 
clara sobre la vía contra la cual pueden verse los objetos.  Ahora, cuando los objetos son elevados y 
están sobre la vía, su parte superior se ve contra los alrededores.  Igual sucede si los objetos están justo  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 118 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
en el borde de la vía y en las secciones curvas del camino.  
En estos casos el contraste podría llegar a ser insuficiente para una percepción segura en el tiempo 
requerido por el conductor, si no se controla la iluminancia  promedio de los alrededores. (Véase la 
recomendación CIE 136 y 140 de 2.000). 
En consecuencia, controlar la iluminancia de lo s alrededores ayuda al conductor a percibir más 
fácilmente el entorno y le ayuda a efectuar, de mane ra segura, las maniobras que necesite. Controlar la 
relación SR permite entonces, mantener las condiciones ade cuadas de contraste de objetos al borde de 
la vía.  Por otra parte, esta iluminación beneficia a los peatones, cuando existan a los lados de la vía 
andenes transitables por éstos.  
 En vías donde los alrededores tienen su propia ilu minación, no es necesario considerar el factor SR.  Su 
cálculo se explica en el numeral 530.3.6  del presente reglamento. 
f) Evaluación económica y financiera : Todos los proyectos de alumbrado público deberán hacer una 
evaluación económica y financiera donde se incluyan no só lo los costos de inversión, sino los costos de 
operación y mantenimiento durante la vida útil del pr oyecto de alumbrado público.  Se debe considerar 
tanto el costo inicial como los de operación y mant enimiento asociados, así como el valor de reposición 
al final de la vida útil del proyecto. Los costos energét icos, son relevantes al definir cargas operativas. 
g) Uso Racional y Eficiente de la energía.  Un proyecto de alumbrado público debe aplicar requisitos  
relacionados con el URE:  Los sistemas de alumbrado público diseñados deben cumplir simultáneamente con los requisitos fotométricos y no deben exceder los  valores máximos de densidad 
de Potencia Eléctrica (DPEA) establ ecidos en el presente reglamento. 
h) Condiciones ambientales de la localidad. Un proyecto de iluminación exterior o de alumbrado 
público debe ser adecuado a las condiciones ambientales  de la localidad, así como las condiciones 
particulares del medio especialmente la presencia de agentes corrosivos, las condiciones ambientales y 
las facilidades de mantenimiento deben determinar las características de hermeticidad y protección 
contra corrosión o ensuciamiento que necesitarán las luminarias, en particul ar su conjunto óptico, 
aspectos  que se deben reflejar el diseño.  
i) Requerimientos de las normas de mobiliario urbano. Otro factor a considerar en los proyectos de 
iluminación es la reglamentación sobre mobiliario urbano., por lo que se debe considerar el estilo 
arquitectónico predominante en el sector.  
En Plazas públicas, fachadas, vías con destinación hi stórica o turística definidas, es necesario mantener 
el estilo, el color y la distribución concordantes. Así mismo, es importante el uso típico  de la vía, 
peatonal, ciclo-ruta o para vehículos automotores. Para cada caso  hay distribuciones y equipos que 
mejoran el impacto visual de la instalación. 
 
SECCIÓN  510  CONSIDERACIONES  TÉCNICAS  DEL  DISEÑO  DEL  ALUMBRADO  
PÚBLICO. 
 
510.1  CLASES  DE ILUMINACIÓN  SEGÚN  LAS  CARACTERÍSTICAS  DE LAS   VÍAS. 
 
510.1.1  VÍAS  VEHICULARES. 
 
Los  criterios que se deben tener en cuenta para asignar una clasificación de iluminación están 
asociados a las características de  las vías, siendo las principales:  la velocidad de circulación y el número de vehículos.  Toda vía caracterizada con estas dos variables se les asignará un tipo de 
iluminación  conforme  a la Tabla 510.1.1 a.     
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 119 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Tabla 510.1.1 a. Clases de iluminación para vías vehiculares. 
 
Otros  factores a tener en cuenta son  la compleji dad de la circulación, controles del trafico tipos de 
usuarios de las vías y existencia de separadores.  En tal sentido y por criterios de uso racional y eficiente 
de energía, una vía podrá disponer, en ciertas horas, de un alumbrado con clasificación inferior a la resultante de la aplicación de la tabla 510.1. 1 a.,  utilizando la Tabla 510.1.1 b.   
 
En el mismo sentido, de acuerdo con las condiciones de control de tráfico y de existencia de separación 
de diferentes usuarios en la vía, también podrá usarse una clase de iluminación diferente. Las 
condiciones para disponer de dos clases de iluminación en una vía o su cambio como criterio inicial de diseño se establecen en la Tabla 510.1.1 b. adaptada de la tabla 1 de la NTC 900.  
 
Descripción de la vía Tipo de iluminación 
Vías de extra alta velocidad, con calzadas separadas exentas de cruces a nivel y con accesos completamente 
controlados (Autopistas expresas). Con densidad de tráfico y complejidad de circulación(1):  
Alta  T>1000(Veh./h) M1 
Media 500< T<1000 (Veh. /h) M2 
Baja T< 500 (Veh. /h) M3 
Vías de extra alta velocidad, vías con doble sentido de circulación. Con control de tráfico (2) y separación (3) de diferentes 
usuarios de la vía:
Escaso M1 
Suficiente M2 
Vías más importantes de tráfico urbano, vías circunvalares y distribuidoras. Con control de tráfico y separación de 
diferentes usuarios de la vía:   
Escaso M2 
Bueno M3 
Conectores de vías de poca importancia, vías distribuidoras locales, vías de acceso a zonas residenciales,  
Vías de acceso a propiedades individuales y a otras vías conectoras más importantes. Con control de tráfico y separación de diferentes usuarios de la vía: 
Escaso M4 
Bueno M5 
 
Tabla 510. 1.1 b.  variación en las Clases de iluminación por tipo de vía, complejidad de circulación y control del tráfico 
 
Notas : 
1) La complejidad  de la vía se refiere a su infraestructura, movimiento de tráfico y alrededores visuales. 
Se deben considerar los siguientes factores: númer o de carriles, inclinació n, letreros, señales, 
entradas y salidas de rampas.  Se debe tener en cuenta  que las intersecciones viales y otros sitios de 
tráfico complejo se analizan separadamente. 
 
2) Control de tráfico  se refiere a la presencia de avisos y señales así como a la existencia de 
regulaciones.  Los métodos de control son semaforización, reglas y regulaciones de prioridad, 
señales, avisos y demarcaciones de la vía.  La pr esencia o no de estos controles es lo que determina 
que sean escasos o suficientes.  
 
3) La separación  puede ser por medio de carriles específicos o por normas que regulan la restricción Clase de 
Iluminación Descripción vía Velocidad de 
circulación (km/h) Tránsito de vehículos T (Veh/h) 
M1 Autopistas y carreteras Extra alta V>80 Muy importante T>1000 
M2 Vías de acceso controlado y 
vías rápidas. Alta 60<V<80 Importante 500<T<1000 
M3 Vías principales y ejes 
viales. Media 30<V<60 Media 250<T<500 
M4 Vías  primarias o colectoras Reducida V<30 Reducida 100<T<250 
M5 Vías secundarias Muy 
reducida Al paso Muy reducida T<100  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 120 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
para uno o varios de los tipos de tráfico. El menor grado se recomienda cuando existe esta 
separación. 
 
4) Los diferentes tipos de usuarios de la vía, son: automovilistas (en vehículos veloces o lentos), 
motoristas de vehículos pesados y lentos (camiones) , vehículos grandes y lentos (buses) ciclistas, 
motociclistas y peatones. 
 
Además, se debe tener en cuenta la geometría de la vía (rectilínea, curva, número de carriles de 
circulación, reglas de tránsito, superficie de la vía, guías visuales), así como los puntos particulares que 
se pueden encontrar sobre ella (cruces, puentes, túneles etc.). 
 
En principio, todas las vías que respondan de similar manera a los criterios definidos anteriormente, 
pueden ser iluminadas de manera idéntica. En consecuencia, las vías se pueden agrupar en varios 
conjuntos que respondan a un mismo tipo de iluminaci ón en función de los fines perseguidos, diferentes 
para cada uno de ellos pero bien caracterizados para un mismo conjunto. 
 
510.1.2  VÍAS   PARA  TRÁFICO  PEATONAL  Y CICLISTAS. 
 
La iluminación de estas áreas debe garantizar que los peatones y ciclistas puedan distinguir la textura y 
diseño del pavimento, la configuración de bordillos , escalones marcas y señales; adicionalmente debe 
ayudar a evitar agresiones al transitar por estas vías .  En la Tabla 510.1.2. se  presentan las siete clases 
de iluminación para diferentes tipos de vías en áreas peatonales. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CALZADA CLASE DE 
ILUMINACIÓN
Vías de muy elevado prestigio urbano P1 
Utilización nocturna intensa por peatones y ciclistas P2 
Utilización nocturna moderada por peatones y ciclistas P3 
Utilización nocturna baja por peatones y ciclis tas, únicamente asociada a las propiedades 
adyacentes  P4 
Utilización nocturna baja por peatones y ciclis tas, únicamente asociada a las propiedades 
adyacentes. Importante preservar el carácter  arquitectónico del ambiente.  P5 
Utilización nocturna muy baja por peatones y ciclistas, únicament e asociada a las propiedades 
adyacentes. Importante preservar el carácter  arquitectónico del ambiente  P6 
Vías en donde únicamente se requiere una guía visual suministrada por la luz directa de las 
luminarias P7 
 
Tabla 510.1.2. Clases de iluminación para diferentes tipos de vías en áreas peatonales y de ciclistas 
 
NOTA  El prestigio se relaciona con la necesidad de producir  un ambiente atractivo.  Para las demás clases de 
iluminación, P2 a P7, la graduación se relaciona con el us o por parte de los peatones.  Las clases P5 a P7 sólo 
deben usarse donde sea baja la probabilidad de realización de delitos  en ausencia de luz.  
 
 
Las clases de alumbrado establecidas en la Tabla 5 10.1.2., consideran las necesidades asociadas a toda 
la superficie utilizada, es decir, la superficie  de la acera y de la calzada, en caso que exista. 
 
Cuando se haya establecido que en determinadas zonas se ha incrementado o se pueda incrementar la 
criminalidad o resulte necesaria la identificación de las personas, objetos u obstáculos, la clase de 
iluminación  podrá ser uno o dos grados  superior a la resultante de aplicar la tabla.  
510.2
  CLASES  DE ILUMINACIÓN  SEGÚN  EL USO  Y TIPO  DE VÍA.   
 
En concordancia con el concepto de crear espacios de convivencia ciudadana ga rantizando la seguridad, 
los niveles recomendados por las normas nacionales e internacionales han sido ajustados a valores, que  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 121 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
satisfacen los requerimientos particulares del país. Igualmente estos valores se presentan para cada tipo 
de vías y áreas asociadas en rangos coherentes a los criterios de diseño, que ofrecen flexibilidad en el 
diseño y aplicación para cada caso específico, a la vez que armonizan en el contexto urbanístico. 
 
Para la adecuada identificación de cada espacio en la vía, es necesario atender los perfiles típicos de vías que tiene aprobado en el POT cada municipio.  
 
En los sistemas de alumbrado público existentes que hagan uso de la infraestructura de red eléctrica de 
uso general, sobre los cuales se requiera realizar ajustes para cumplir con los niveles de iluminación  y 
coeficiente de uniformidad exigidos en el presente r eglamento, se deberán modificar la luminaria y/o la 
potencia de la fuente, así como  la forma y longitud del brazo.   
 
Cuando el Operador de red o propietario de la infraestructura de la red de uso general realice la 
remodelación, deberá realizar el diseño  y adecuación de dichas redes considerando el cumplimiento de 
las exigencias del servicio de alumbrado públic o de conformidad con el presente reglamento. 
 
510.2.1
 REQUISITOS  DE ILUMINACIÓN  MANTENIDOS   PARA  VÍAS  VEHICULARES. 
 
Conocidas las características de las vías y sus requer imientos visuales, se deberá asignar la clase de 
iluminación necesaria.  A cada clase de iluminación se le establecen los requisitos fotométricos mínimos mantenidos a través del tiempo, los cuales  se condensan en la Tabla 510.2.1 a. para luminancia, 
cuando este es el criterio aplicado. Los valores son para piso seco. 
 
Zona de aplicación 
Todas las vías Vías sin o con pocas 
intersecciones Vías con calzada s
peatonales no 
iluminadas  
 Clase de 
iluminación 
Luminancia 
promedio 
Lprom (cd/m2) 
Mínimo 
mantenido Factor de 
uniformidad 
Uo 
Mínimo Incremento 
de umbral 
TI % 
Máximo inicialFactor de uniformidad 
longitudinal de 
luminancia 
Ul Mínimo Relación de 
alrededores 
SR 
Mínimo 
M1 2.0 0,4 10 0,5 0,5 
M2 1,5 0,4 10 0,5 0,5 
M3 1,2 0,4 10 0,5 0,5 
M4 0,8 0,4 15 N.R N.R 
M5 0,6 0,4 15 N.R N.R 
 
Tabla 510.2.1.a.  Requisitos fotométricos mantenidos por cl ase de  iluminación para tráfico motorizado con base en la 
luminancia de la calzada 
NR: No requerido 
 
Se podrán hacer diseños con base en criterio de il uminancia para las vías consideradas en la tabla 
510.2.1 b.  
 
Valor promedio (mínimo 
mantenido) de iluminancia 
según  tipo de superficie de la 
vía [Luxes] Uniformidad de la 
Iluminancia  Clase de 
iluminación 
R1 R2 y R3 R4 E
min /Eprom (%) 
M3 12 17 15 34% 
M4 8 12 10 25% 
M5 6 9 8 18% 
 
Tabla 510.2.1 b.  Valores mínimos mantenidos de iluminancias promedio (lx) en vías motorizadas 
 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 122 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
NOTA La NTC-900  no contempla el índice G como elemento determinante del deslumbramiento de 
incomodidad argumentando incertidumbre en su cálculo y deficiencias en su aplicación práctica. La 
publicación CIE-115 tampoco contempla su uso y la pub licación IES RP-8  sólo contempla el uso de Lvelo  
 
Es necesario resaltar que los valores anteriores se  calculan para condiciones estables de funcionamiento 
a través del tiempo de vigencia del proyecto, con excepción del TI que solamente se calcula y verifica 
para la condición inicial del proyecto. 
 
Es por tanto necesario considerar en el diseño de  iluminación los factores de depreciación luminosa 
incidentes en los parámetros anteriores, los cuales se condensan en un solo resultado final conocido como el Factor de Mantenimiento (F
M). 
 510.2.2
 REQUISITOS  DE ILUMINACIÓN  PARA  VÍAS  PEATONALES  Y DE CICLISTAS. 
 En la Tabla 510.2.2 se asocian, a las clases de iluminación los valores de iluminancia que se deben satisfacer en los distintos tipos de vías peatonales. 
   
Iluminancia Horizontal (luxes) 
Clase de 
iluminación Valor promedio Valor mínimo 
P1 20,0 7,5 
P2 10,0 3,0 
P3 7,5 1,5 
P4 5,0 1,0 
P5 3,0 0,6 
P6 1,5 0,2 
P7 No aplica No aplica 
 
Tabla 510.2.2  Requisitos mínimos de iluminación para tráfico peatonal 
 
Fuente: NTC 900 Tabla 4 
 510.2.3
 REQUISITOS   DE ILUMINACIÓN  PARA  ÁREAS  CRÍTICAS. 
 La Tabla 510.2.3 a. establece los requisitos fotomé tricos para las denominadas áreas críticas, valores  
adoptados de  la Norma CIE 115. 
 
Clase de 
iluminación Iluminancia Mínima 
Mantenida (luxes) 
(Sobre toda la superficie) Uniformidad 
general 
U
o ≥  (%) 
C0 50 40 
C1 30 40 
C2 20 40 
C3 15 40 
C4 10 40 
C5 7.5 40 
 
Tabla 510.2.3 a.  Requisitos fotométricos  para áreas críticas 
 Fuente: Norma CIE 115-1995 Tabla  8.1. Lighting requirement for conflict areas. 
 
En áreas críticas que pertenezcan  a vías vehiculare s  se deberán aplicar los criterios y clases de 
iluminación según la tabla 510.2.3 b.  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 123 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Área crítica Clase de iluminación del área crítica( C ) 
según clase de la vía a la que pertenece  
(M) 
Pasos subterráneos C(N) = M(N) 
Intersecciones, cruces, rampas, puentes, entradas a divergencias o
convergencias, áreas con ancho de carriles restringidos  
C(N)  si  M(N) 
Cruces ferroviarios                                               Simples                                                                                 Complejos C(N) si  M(N) 
C(N-1) si M(N) 
Glorietas sin señalización                                          Grandes                                                                                    Medianas                                                                                    Pequeñas C1 
C2 C3 
Área vehicular en fila de espera (p.ej. Aeropuertos, terminales detransporte, entre otros)                                              Grandes                                                                                   Medianas                                                                                   Pequeñas  
C1 C3 C5 
TÚNELES seguir recomendaciones de la norma CIE 88 
 
Tabla 510. 2. 3 b.  Clases de iluminación en áreas críticas de vías vehiculares. 
 
Nota En esta tabla la letra entre paréntesis es el nú mero de clase, así, C(N) = M(N-1) significa que la 
clase de iluminación  del área crítica es C2 si la vía más importante que llega al área crítica es M3 
 
 Es necesario resaltar que los valores anteriores se  calculan para condiciones estables de funcionamiento 
a través del tiempo de vigencia del proyecto.  Es por tanto necesario considerar en el diseño de 
iluminación los factores de depreciación luminosa inci dentes en los parámetros anteriores, los cuales se 
condensan en un solo resultado final conocido como el Factor de Mantenimiento . 
  
510.3
 NIVELES  EXIGIDOS  DE LUMINANCIA  E ILUMINANCIA  EN ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 
De acuerdo con los tipos de  vías de cada municipio, los sistemas de alumbrado público se deben  
diseñar y construir con los  valores fotométricos  de las tablas 510.3 a .y 510.3 b.  El diseño de 
iluminación debe considerar no solamente las calzadas vehiculares, sino las ciclorutas y los andenes 
adyacentes, como componente del  espacio público 
 
. 
Relación de alrededores Tipo de vía Calzadas  vehiculares Ciclo-rutas 
adyacentes En andenes adyacentes Alrededor sin 
andenes 
Lprom U o U l TI E prom U o E prom U o SR  
CLASE DE 
ILUMINACIÓN cd/m2 ≥ % ≥ % ≤ % luxes ≥ % luxes ≥ % % 
M1 2,0 40 50 10 20 40 13 33 50 
M2 1,5 40 50 10 20 40 10 33 50 
M3 1,2 40 50 10 15 40 9 33 50 
M4 0,8 40 N.R. 15 10 40 6 33 N.R. 
M5 0,6 40 N.R 15 7.5 40 5 33 N.R. 
 
Tabla 510.3 a.  Requisitos mínimos de iluminación para vías con ciclorutas y andenes adyacentes  
 
Adaptado de norma CIE 115 y NOM 001 SEDE 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 124 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Lprom es la luminancia promedio mínima mantenida.  L O  es la uniformidad general. U l  es la uniformidad 
longitudinal, TI  es la rest ricción del deslumbramiento, E prom es la Iluminancia promedio y  . N.R.  No 
requerido.  
*  Corresponde a vías de uso residenci al exclusivamente. Para uso mixto y comercial, pasar a la       
categoría V 6 
 
Clasificación Clase de 
iluminación Iluminancia 
promedio 
(luxes) Uniformidad 
general 
Uo ≥  % 
Canchas múltiples recreativas C0 50 40 
Plazas y plazoletas C1 30 33 
Pasos peatonales subterráneos C1 30 33 
Puentes peatonales C2 20 33 
Zonas peatonales bajas y aledañas a puentes peatonales y 
vehiculares C2 20 33 
Andenes, senderos, paseos y alamedas peatonales  en parques C3 15 33 
Ciclo-rutas en  parques C2 20 40 
Ciclo-rutas, senderos, paseos, alamedas y demás áreas 
peatonales adyacentes a rondas de ríos, quebradas, humedales, 
canales y demás áreas distantes de vías vehiculares iluminadas 
u otro tipo de áreas iluminadas  
C4  
10  
40 
 
Tabla 510.3 b. Fotometría mínima en áreas críticas distintas a vías vehiculares. 
  
510.4
 GUÍAS  DE VISIBILIDAD  EN VÍAS  DE VELOCIDADES  ELEVADAS.   
 
En las carreteras, donde se circula a velocidades elevadas, generalmente superiores a los 60 km/h la 
iluminación a plantear se concentra más en proveer la dirección del camino a manera de guía visual , 
que en proporcionar una gran cantidad de luz sobre la calzada.  Debe resolver de manera secundaria el 
problema de ver obstáculos fijos o móviles que aparecen eventualmente.  El conductor verá los obstáculos como siluetas, pues generalmente el c ontraste resulta negativo (el obstáculo se ve más 
oscuro que el fondo). 
 
Al utilizar adecuadas guías visuales en la vía se pueden reducir sus niveles de iluminación, sin disminuir 
la seguridad, lográndose con ello un uso racional de la energía.  Las guías de visibilidad resultan muy útiles en el delineamiento de la vía para seguridad del  conductor en particular cuando se trata de vías 
periféricas, vías en zonas de alta contaminación atmo sférica o con presencia permanente de neblina.  El 
diseñador del alumbrado público puede contar en la actualidad con modelos de distribución en 
perspectiva (modelos 3D estandarizados) para garantiz ar que el observador no confundirá la vía aún en 
trayectos donde las curvas de nivel del terreno propicien tal confusión.  
Las guías de visibilidad realizadas con el diseño de iluminación son una parte de las guías visuales 
totales.  Para ello, la vía debe contener señales co ntinuas, generalmente en pintur a directa sobre la vía, 
que definen el límite entre la vía y la berma del camino, otras líneas para diferenciar los carriles, 
igualmente una doble línea para separar las calzadas en dirección contraria.  Estas guías se tornan continuas en los tramos curvos y cambia de color (p or ejemplo de blanco a amarillo) en los tramos donde 
la vía ofrece algún riesgo adicional. 
 
Hay en la actualidad muchos otros elementos constitutivos de las guías de visibilidad de las carreteras o 
vías donde los alrededores no están iluminados y se encuentran referenciados en el Manual de Señalización Vial de INVIAS.  Muchas de ellas son en pinturas claras o reflectivas, en alto relieve o en 
colores de alto contraste (amarillo y negro).  El Manual de Señalización Vial de INVIAS establece 
señalización vertical, señalización horizontal y señal es de guía, delineadores de piso, especificación 
técnica de construcción de señales, capta faros (ojos de gato). 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 125 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
510.5  LOCALIZACIÓN   DE LUMINARIAS. 
 
Al iniciar un diseño de iluminación es necesario co nocer las disposiciones que tiene el municipio que 
para los diferentes operadores de servicios públicos, en cuanto a la localización de los postes y redes de 
energía así como la red de alumbrado público, resp ecto al costado donde deben colocarse en la malla 
vial local, y si existe alguna restricción para la co locación de los postes exclusivos de alumbrado público 
en la malla arterial tanto principal como complementaria. 
 
La localización de las luminarias en la vía está rela cionada con su patrón de distribución, con el ancho de 
la vía (W),  con los requerimientos lumínicos de la vía, con la altura de montaje (H) de las luminarias, con 
el perfil de la vía, la proximidad a redes de AT, MT (en donde se deberán cumplir las normas de 
distancias mínimas de seguridad establecidas en el RETIE y zonas de servidumbres), líneas férreas, 
mobiliario urbano, etc.  
 Aparte de estas consideraciones,  la altura de montaje se rela ciona con las fac ilidades para el 
mantenimiento y el costo de los apoyos.  La interdistancia de localización de los postes de alumbrado (S)  
será la que resulte del estudio fotométrico de ilumi nación de la vía y primara sobre la distancia de 
ubicación de los elementos del mobiliario urbano (árboles, sillas, canecas para basura, bolardos, 
cicloparqueos, etc.).  
Las interdistancias sólo se deben disminuir debido a obstáculos insalvables, como por ejemplo 
sumideros de alcantarillas, rampas de acceso a garajes existentes, in terferencia con redes de servicios 
públicos existentes y que su modificación resulte demasiada onerosa comparada con el sobrecosto que 
representa el incremento del servicio de alumbrado público, etc.  
Se debe buscar obtener interdistancias más elevadas m ediante la utilización secuencial de las siguientes 
alternativas: 
 
a. Escoger la luminaria más apropiada. 
b. calibrar el reglaje de la luminaria para aumentar su dispersión c. Aumentar la inclinación de la luminaria (pasando de 0º hasta 20º);  
d. Utilizar brazos con mayor longi tud y por tanto de mayor alcance. 
e. Aumentar la longitud del brazo para que el av ance de la luminaria sobre la calzada sea mayor;  
 
510.5.1
 CONFIGURACIONES   BÁSICAS  DE LOCALIZACIÓN  DE PUNTOS   DE ILUMINACIÓN. 
 
Conocidas las características  de las vías  y las propiedades fotométricas de las luminarias, el diseñador  
deberá aplicar la configuración que mejor resuelva los requerimientos de iluminación, podrá tener en 
cuenta la recomendación de la siguiente tabla  tomada de la NTC 900 
 
Disposición de las luminarias Clase de 
Iluminación Altura 
(m) Relación 
S/H Criterio Disposición 
M1 12 - 14 3,5 - 4 Dos carriles de circulación Unilateral 
M2 10 - 12 3,5 - 4 Dos carriles de circulación Unilateral 
M3 8,5 - 10 3,5 - 4 Ancho de la calzada menor Unilateral 
M4 7 - 9 3,5 - 4 Unilateral 
M5 6 3,5 - 4 A criterio del diseñador 
 
Tabla 510.5.1   Recomendación  para disposición de luminarias. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 126 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Postes exclusivos de alumbrado público de doble propósito . Debido a la disposición multipropósito 
de algunos proyectos en los que se contemplan vías especi ales para el tráfico de vehículos, así como las 
vías peatonales y las ciclo -rutas, es necesario minimizar el us o de postes y apoyos para el alumbrado 
público.  Por un lado sirve para iluminar la calzada vehicu lar y por otro lado, a igual o menor altura, sirven 
para colocar las luminarias del andén peatonal o la ciclo -ruta. 
 
a) Disposición unilateral 
Es una disposición donde todas las luminarias se instal an a un solo lado de la vía.  El diseñador debe 
utilizar la luminaria  más apropiada que  cumpla con los requisitos fotomé tricos exigidos  para las alturas 
de montaje, interdistancia y menor potencia  eléctrica requerida.  
 
 
Figura 510.5.1 a. Disposición Unilateral 
 
Diseños por encima de 20º de elevación no son recomendables porque  pueden terminar iluminando las 
fachadas del frente y generando polución luminosa). 
 
b) Central doble: Donde los carriles de circulación en una dirección y otra se encuentran separados por 
un pequeño separador que no debe ser menor de 1,5 m de ancho.  Se logra una buena economía en 
el proyecto si los postes comparten en el separador central a manera de dos disposiciones 
unilaterales. Esta manera de agrupar las luminarias se denomina central sencilla.  
 
Figura 510.5.1 b. Disposición Central doble (para1,5 m ≥ b ≤ 4 m) 
 
c) Bilateral alternada . Cuando la vía presenta un ancho W superior a la altura de montaje hm de las 
luminarias (1.0 < (W/hm) < 1,50),  se recomienda  utilizar luminarias  clasificadas como Tipo II de la 
IESNA ó de dispersión media en el modelo de la CIE.  Es claro que la anterior frase no obliga al 
diseñador a utilizar luminarias Ti po II de manera exclusiva, pues la  presente norma es del tipo de 
resultados y no de materiales a utilizar en un diseño. 
 
También es conveniente utilizar la  disposición bilateral alternad a en zonas comerciales o de alta 
afluencia de personas en la noche, para iluminar las ac eras y las fachadas de las edificaciones frente a 
la calzada y crear de esta manera, un ambiente luminoso agradable. 
 
Figura 510.5.1 c.   Disposición Bilateral alternada  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 127 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
d)  Bilateral opuesta sin separador  
 
 
 
Figura 510.5.1 d.  Disposición Bilateral opuesta 
 
e) Bilateral opuesta con separador . 
 
 
 
Figura 510.6.1 e. Disposición Bilateral opuesta con separador (para cualquier valor de b) 
 Cuando la vía presenta un ancho W muy superior a la altura de montaje h
m de las luminarias (1,25 < 
(W/h m) < 1,75), se recomienda utilizar luminarias clasificadas como Tipo III  de la IESNA  ó de dispersión 
ancha  en el modelo de la CIE en disposición bilateral opuesta, aunque se puede utilizar cualquier tipo de 
clasificación siempre y cuando se cumpla con los requisi tos fotométricos exigidos y el diseño sea el más 
económico.  
 
En este caso, la iluminación consta de dos filas de luminarias: una a cada lado de la vía y cada luminaria 
se encuentra enfrentada con su correspondiente del lado contrario. Por otra parte, el solo uso de la 
disposición no garantiza el resultado.  El diseño completo contempla una solución integral a la iluminación de la vía propuesta incluidos los alreded ores inmediatos. Esta disposición sobre vías 
principales, es comúnmente usada si se requiere solamente para iluminación doble propósito: la 
vehicular y la peatonal. 
 f) Otras combinaciones: 
 
 En vías compuestas de cuatro (4) o mas calzadas 
de circulación y que incluye separadores, 
generalmente 2 ó 3, se utilizan combinaciones de 
distribución de luminarias.  Las mas comunes son: Doble central doble , en la cual cada dos 
calzadas se iluminan con disposición central 
sencilla, como aparece en la Figura 510.5.1 F). Cada calzada se trata separadamente desde el 
punto de vista del requerimiento lumínico.  Así, las 
calzadas en seguida de los andenes (carril de baja 
velocidad) pueden ser del tipo M3 en tanto que las 
calzadas centrales (calzadas principales) pueden ser del tipo M2  
Figura 510.5.1 f. Disposición Doble central doble  
 
Otra forma muy eficiente para vías de cuatro calzadas es utilizar una distribución  central sencilla para las 
calzadas centrales y una distribución bilateral alte rnada en conjunto con las centrales, para los carriles 
externos. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 128 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
510.5.2  CASOS  ESPECIALES  DE DISPOSICIÓN  DE LUMINARIAS. 
 
En sitios críticos como bifurcaciones, curvas, cruces  a nivel etc.  Se debe reforzar la iluminación y 
cumplir con las especificaciones fotométricas exigidas para cada sitio.  El diseñador debe tener en cuenta las condiciones del tránsito automotor, la importancia relativa de las vías, la localización de 
monumentos, los obstáculos existent es, las señales de tránsito etc. 
 
Las recomendaciones que se dan a continuación no constituyen una solución definitiva para cada caso 
particular.   
a) Disposición en curvas.  El trabajo visual del conductor en las curvas se aumenta, por lo que en 
curvas leves (entre 0 ° y 30°) se debe  reducir  la interdistancia básica a 0,90 S en el trayecto de entrada o 
salida de la curva (normalmente comprende 100 a 200 m para velocidades de circulación de 60 ó 75 
km/h respectivamente) y a 0,75 S en el trayecto mismo de la curva (donde se ha trazado la vía con un 
radio dado).  
 
 
Figura 510.5.2 a.  Disposición de luminarias en trayectos curvos 
 
 Se considera que un tramo es realmente curvo, cuando el radio de curvatura del trazado de la carretera 
sobre su eje es mayor a 300 m.  
Cuando se trata de curvas más pronunciadas (entre 30 ° y 90° y radio inferior a 300 m) la interdistancia 
se reduce hasta 0,70 S, cuando las luminarias se encuentran instaladas en la acera exterior de la curva. 
Si se encuentran en la acera inferior, esta reducción va hasta 0,55 S.  
 
La disposición de las luminarias debe ser preferencialmente en el andén exterior de las curvas, con el fin 
de mantener una guía visual más estable, se deben usar  distribuciones de luminarias del tipo unilateral ó 
bilateral opuesta.  Así mismo, se debe evitar el uso de la distribución bilateral alternada, porque puede 
causar confusión respecto a la forma del camino.   
En este caso, la iluminación debe  prestar una eficiente labor de señalización vial. 
 
Otra distribución que debe evitarse es cambiar el s entido de la distribución unilateral al entrar a una 
curva y dejar luminarias justo al frente de la prolongaci ón de la vía. Esto retarda la percepción de la curva 
por parte del conductor y aumenta la  posibilidad de un accidente. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 129 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
b) Disposición en calzadas con pendiente. Cuando las luminarias están localizadas en calzadas en 
pendiente, se recomienda orientarlas de tal manera que el rayo de luz en el nadir sea perpendicular a la 
vía. El ángulo de giro formado entre el brazo y la luminaria, se denomina Spin  y debe ser igual al ángulo 
de inclinación de la vía θ. Esto asegura máxima uniformidad en la distribución de la luz y reduce el 
deslumbramiento de una manera eficaz. 
 
Igual que en las curvas, el trabajo visual del conduc tor en una calzada en pendiente se aumenta.  Se 
considera que una calzada está en pendiente, como para variar las condiciones de iluminación, cuando 
ésta excede los 3 ° por debajo de este valor, se considera la iluminación como un trayecto plano. 
 
Al igual que en los trayectos curvos, los primeros 100 ó 200 m (dependiendo de la velocidad de 
circulación) al entrar a una sección de la calzada en pendiente, el diseñador debe reducir la interdistancia 
a 0,90 S. En la cima, unos 100 ó 200 m antes y después, dependiendo de la velocidad de circulación, la 
interdistancia se reduce paulatinamente hasta llegar a  0,70 S. Ver la Figura 510.5.2 b. 
 
Figura 510.5. 2 b. Disposición de luminarias en calzada con pendiente 
 
Los postes, en estos trayectos en pendiente, debe rán permanecer verticales e independientes de la 
inclinación de la calzada.   
Si un trayecto de la calzada es inclinado y además es  curvo, los postes o apoyos de las luminarias deben 
ubicarse detrás de las barreras prot ectoras o naturales que existan, co n el fin de evitar accidentes de 
tránsito y reducir sus complicaciones, cuando se produzcan.   
 
510.6
 USO  RACIONAL  DE ENERGÍA  EN ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 
Los  diseños de alumbrado público deben tener presente el uso racional y eficiente de energía, por lo 
que se hace exigible la aplicación del concepto de  densidad de potencia eléctrica, para lo cual se 
requiere del uso de fuentes de alta eficacia lumínica y luminarias de la mayor eficiencia. 
510.6.1  MÁXIMA  DENSIDAD  DE POTENCIA  ELÉCTRICA  PARA  ALUMBRADO  DE VÍAS. 
 Las vías con excepción de túneles,  para velocidade s inferiores a 60Km/h, es decir aquellas diseñadas 
con el criterio  de iluminancia  no  deben exceder los valores máximos de Densidad de Potencia para 
Alumbrado de vías (DPEA) establecidos en la tabla 510.6.1 determinados con base en el valor de 
iluminancia promedio mantenida y el ancho de calzada correspondiente.  Los valores no se deben 
exceder en el diseño ni posteriormente en la operación del sistema de alumbrado público. 
 Métodos de cálculo .
  La determinación de la DPEA se calcula a partir de la carga total conectada para 
alumbrado y del área total por iluminar, de acuerdo a la metodología indicada a continuación: 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 130 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
DPEA =     (Carga total conectada para alumbrado) / (Área total Iluminada) 
 
Donde la DPEA  está expresada en W/m2, la carga total conectada para alumbrado está expresada en 
vatios  y el área total iluminada está expresada en metros cuadrados. 
 En el cálculo no se deben incluir las áreas destinadas a  aceras o similares si en diseño no los contempla 
como área objeto de iluminación. 
 
Nivel mantenido 
de iluminancia promedio  DENSIDAD DE POTENCIA (w/m
2) 
según ancho de la calzada (m) 
lux (lx) < 6  6 a 8  8.1 a 10 10.1 a 12 12,1 a 14  
3 0,29 0,26 0,23 0,19 0,17 
4 0,35 0,32 0,28 0,26 0,23 
5 0,37 0,35 0,33 0,30 0,28 
6 0,44 0,41 0,38 0,35 0,31 
7 0,53 0,49 0,45 0,42 0,37 
8 0,60 0,56 0,52 0,48 0,44 
9 0,69 0,64 0,59 0,54 0,50 
10 0,76 0,71 0,66 0,61 0,56 
11 0,84 0,79 0,74 0,67 0,62 
12 0,91 0,86 0,81 0,74 0,69 
13 1,01 0,94 0,87 0,80 0,75 
14 1,08 1,01 0,94 0,86 0,81 
15 1,12 1,06 1,00 0,93 0,87 
16 1,17 1,10 1,07 0,99 0,93 
17 1,23 1,17 1,12 1,03 0,97 
18 1,33 1,26 1,20 1,10 1,04 
19 1,40 1,33 1,26 1,17 1,10 
20 1,47 1,39 1,33 1,23 1,16 
21 1,55 1,46 1,39 1,29 1,22 
22 1,62 1,53 1,46 1,35 1,27 
23 1,69 1,60 1,53 1,41 1,33 
24 1,76 1,67 1,59 1,47 1,39 
25 1,83 1,73 1,66 1,53 1,45 
26 1,90 1,80 1,73 1,60 1,51 
 
Tabla 510. 6.1 valores máximos de densidad de potencia eléctrica para alumbrado (DPEA) para vías vehiculares (W/m2) 
Adaptación de la Norma Oficial Mexicana  NOM-13-ENER-2004 (Reglamento Técnico) 
 
Para las vías diseñadas con el criterio de luminancia, es decir aquellas para velocidades superiores a 60 
Km/h , la máxima densidad de potencia  la podrán sustitui r por el criterio  del Energy Efficiency Ratio   
cuya formula es 
EER= P / [L x S ] 
P= potencia en W. 
L= Luminancia mantenida. en Cd/m2 
S= Área en m2 
 
En esta condición el máximo valor  de EER aceptado será 0,8. W/cd adoptado de Green Light Label. 
 
Los valores para cálculo serán tomados de la información suministrada por el fabricante bien sea de 
protocolos de prueba o de ficha técnica.  Tal información deberá  corresponder con los equipos especificados por el diseñador para ser instalados en el proyecto particular, así como de los planos de 
distribución de luminarias.  La verificación real se  realizará con base en los equipos, distribución de 
luminarias y áreas iluminadas. En el cálculo se deberá incluir las pérdidas asociadas al conjunto eléctrico 
de la luminaria, si esta lo requiere para su normal funcionamiento.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 131 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
La vigilancia del cumplimiento de los valores permitid os de DPEA corresponderá a la interventoría y en el 
caso que aplique será verificado por el Organismo de Inspección. 
En los sistemas de iluminación para vías a las cuales se les asignen las clases de iluminación P1 a P6, 
así como las  clases C0 a C5, la eficacia míni ma de las bombillas (fuentes luminosas) usadas no podrá 
ser inferior a 70 lm/W. 
 
510.7  COEXISTENCIA  DE LAS  LUMINARIAS  CON  LOS  ÁRBOLES  EN LAS  VÍAS.   
 
La arborización en el casco urbano de un municipio debe estar sometida, como todo lo público, a unas 
normas regulatorias que faciliten la coexistencia con la red eléctrica aérea o subterránea, los andenes, la 
iluminación y demás elementos del mobiliario urbano.  
Se deben evitar especies como el ficus, los cauchos y ceibas, mientras se recomienda plantar árboles de 
follaje liviano, lo cual se hace separando el punto de  siembra al menos 1,5 m de la proyección que da la 
red aérea sobre el piso.  
Para lograr una coordinación entre la arborización y la iluminación pública es necesario, en algunos 
casos, efectuar desviaciones a los parámetros gen erales del diseño del alumbrado público para la vía, 
tales como la altura de montaje, interdistancia, disp osición de las luminarias o su brazo de montaje. Cada 
caso debe tratarse separadamente, de pendiendo de la vegetación considerada. 
Debe tenerse en cuenta que no es necesario podar los árboles mas allá de las ramas que interfieran con 
el haz luminoso útil (Véase la figura 510.7.) ya que el follaje restante permite mejorar el apantallamiento 
de la instalación y por ende, mejora la vi sibilidad de obstáculos  por efecto silueta 
En todos los casos, es mejor planear desde el momento de iniciar el diseño de la calzada los sitos para 
las redes de servicios públicos, tanto aéreos como subterráneos.  Si una luminaria debe cambiar su 
interdistancia en un 10%, esto no afectará la calidad de la iluminación de manera apreciable.  Incluso si 
se trata de una sola luminaria, es aceptable hast a un 20% de desviación.  El parámetro principal a 
cambiar, por efectos de la arborización, es el avance  de la luminaria sobre la calzada, el cual depende 
del brazo.  De esta manera, se garantiza la efec tividad y apariencia de la instalación de alumbrado. 
Se debe  conceder a la arborización la importancia que merece como integrante del contexto urbano,  en 
tal condición  debe formar parte integral de los proyectos de diseño de alumbrado y se deben coordinar y 
jerarquizan  las prioridades  en la localización de los  distintos componentes urbanos, dando valores racionales a cada uno de los objetivos  de cada uno de estos componentes. 
 
 
Figura 510.7  Separación mínima entre los árboles y los postes con las luminarias de alumbrado público, para evitar 
sombras sobre la vía. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 132 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Es necesario  coordinar entre los diferentes entes  municipales, para la selección de las especies que 
mejor se adapten y no riñan con el principal objetivo del alumbrado público que está  orientado a la seguridad de  las personas  ya sean peatones o que se movilicen en vehículos. 
 
SECCIÓN  520   DISEÑOS  FOTOMÉTRICOS.  
 
520.1  CRITERIOS  DE  DISEÑO. 
 
En los diseños fotométricos de los proyectos de alumbrado público, se deben tener en cuenta los 
siguientes lineamientos y conceptos generales, según se aplique: 
 
a) Se debe realizar el levantamiento de la infrae structura de alumbrado púb lico existente (postes, 
luminarias, canalizaciones, transformadores, etc.), con el fin de determinar su continuidad, su retiro 
parcial o total, su reubicación o modificación, as í como de integrarla con el nuevo proyecto para 
evitar la duplicidad de infraestructura de alumbrado público.  Al efecto, se deberá evaluar la influencia de la iluminación existente que permanezca y la infraestructura aprovechable.  En los 
casos de retiro, se deben relacionar las cantidades en las memorias del proyecto y en los planos 
definitivos, la identificación (rótulo) de cada luminaria que se eliminará o se reubicará. Esta 
información se debe consignar también en las actas de entrega de obra. 
b) En los casos en que se considere necesario al terar o restringir los parámetros para el diseño 
fotométrico (potencias de luminarias, niveles de iluminancia/luminancia, alturas de montaje de 
luminarias, condiciones especiales en el espacio público y su amoblamiento, modulación 
arquitectónica, accidentes geográficos, restricciones por  la interferencia con líneas eléctricas de alta 
tensión, canales, ductos de servicio público,  edificaciones, puentes, entradas vehiculares a 
supermercados, parqueaderos, estaciones de servic io, etc.), el diseñador debe registrar en el 
proyecto de tales situaciones. 
c) El diseño fotométrico debe concatenarse c on los diseños de espacio público, de urbanismo y 
paisajismo, haciendo claridad en que la calidad y la cantidad de la iluminación deben prevalecer pero 
manteniendo armonía con la modulación del espaci o público y la ubicación del mobiliario urbano. 
d) En lo posible y dependiendo de la magnitud de la obra, se debe disponer como mínimo de tres 
alternativas de diseños fotométr icos  utilizando luminarias certific adas de diferentes marcas.  Los 
planos de los diseños fotométricos deben entregarse debidamente identificados y avalados por el 
responsable de su elaboración. 
Con el propósito de garantizar el manejo de intersecciones y transiciones en los cambios de perfil, 
no se deberá aceptar la presentación de los proyectos fotométricos en tramos o perfiles típicos, sino que se deben desarrollar en su totalidad, permitiendo reflejar las cantidades de obra del proyecto. 
Los cálculos fotométricos se deberán realizar para cada tipo de perfil de vía y en las zonas críticas.  
En caso de presentarse modificaciones posteriores, se deberá indicar la versión y la fecha de 
actualización. 
e) Como resultado del diseño fotométrico, se debe especificar en forma escrita en las memorias de 
cálculo y gráficamente sobre los planos de diseño foto métrico los siguiente: la altura de montaje, 
perfil de la vía (ancho de andenes, calzadas, ciclo rutas,  etc.), interdistancias, inclinación, posición de 
bombilla y avance de la luminaria.   
Se debe dar claridad en lo que respecta al ángulo de inclinación del conjunto brazo-luminaria 
(conjunto óptico) y su avance total.  Así mismo, an exar la matriz de intensidades certificada con la 
cual se realizan los cálculos, se debe indicar la posición (reglaje) de la bombilla a la cual 
corresponden. La información antes descrita de los estudios y diseños fotométricos de la alternativa 
seleccionada debe consignarse también en los planos eléctricos.  Toda la anterior documentación se 
deberá usar en las labores de construcción, interv entoría e inspección por parte de los organismos 
acreditados. 
f) Las zonas peatonales deben iluminarse en lo posible con las mismas luminarias que iluminan las 
vías.  La utilización del sistema doble propósito o doble luminaria para la iluminación de calzadas y de manera simultánea ciclo rutas, andenes y demás áreas peatonales, se debe aplicar sólo cuando 
los niveles calculados obtenidos por la influencia de las luminarias dispuestas para la calzada no sea 
suficiente, lo cual deberá demostrarse y soportarse  con cálculos fotométricos o con mediciones de 
campo.  Así mismo, no se deberán proyectar luminarias hacia los andenes en sistema doble o doble  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 133 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
propósito, cuando éstos sean de ancho igual o in ferior a 3 m o se presente interferencia con 
edificaciones, árboles, etc. 
g) Cuando exista o se proyecten vías con sepa radores con un ancho mayor o igual a 1,5 metros, 
deberá darse prioridad al diseño con disposición central doble, sin detrimento de la cantidad y la 
calidad de la iluminación de las áreas peatonales, ciclo rutas y demás áreas en los andenes, garantizando el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad de los postes al sardinel, que 
debe ser de 0,6 m.   
En los separadores se deberán utilizar postes con doble luminaria a menos que el ancho del 
separador sea mayor de 4 m u otros factores debi damente justificados obliguen a la instalación de 
doble fila de postes con luminarias sencillas. 
h) En lo referente a la proyección de arborización o coexistencia con árboles, deben considerarse 
distancias mínimas a los postes de alumbrado público, dependiendo del porte de los árboles 
proyectados o existentes, con el fin de evitar la inte rferencia futura del follaje con la distribución del 
flujo luminoso. 
i) En las intersecciones viales grandes y compleja s como glorietas y puentes vehiculares a diferentes 
niveles, o en  plazas y otras áreas de gran extens ión, se deberá  considerar la conveniencia de  
instalar luminarias o proyectores  para fuentes de sodio de alta presión y potencias grandes, en  
postes de 16 m a 27 m para lograr una iluminación general, y comparar con alternativas que usen 
postes de menor altura y fuentes de menor potencia con instalación localizada o puntual.  Para estos 
efectos, es importante verificar todos los aspect os: técnicos, arquitectos, sociales y económicos 
(costos  iniciales, de operación: mantenimi ento y consumo de energía y de reposición), sin 
desconocer aspectos prácticos como las fac ilidades de acceso al mantenimiento periódico 
(sustitución de componentes, limpieza del compartimi ento óptico, pintura, etc.) y la confiabilidad del 
sistema seleccionado.  
j) Para poder tener referentes de comparación entre las distintas propuestas, el diseñador debe 
realizar la evaluación y comparación técnica y económica para una vida útil de 30 años, comparando  
al menos tres alternativas de los equipos de iluminación  
k) Para la comparación el diseñador debe establec er las cantidades definitivas totales de obra civil 
(cajas de inspección, canalizacio nes, etc.) y eléctrica (postes, bo mbillas, luminarias,  conductores, 
empalmes, etc.) asociadas exclus ivamente al proyecto de alumbrado público, tomando precios de 
referencia establecidos por la CREG en la  metodología de costos máximos del servicio de alumbrado público   o los del mercado cuando  estos sean menores. 
El valor de las luminarias deberá corresponder con el precio ofertado y las consideraciones sobre ajuste 
si existen para el periodo de evaluación, y estará soportado con el compromiso de suministro por parte del comercializador o fabricante. 
Además de los costos iniciales de materiales, equipos y mano de obra, la evaluación  debe 
contemplar los costos anuales de operación (mantenimiento y consumo de energía eléctrica, 
incluyendo las pérdidas) y el valor de salvamento de la infraestructura en el horizonte analizado. 
Para efectos de trazabilidad del proyecto se deberá dejar  memoria, sobre las reuniones de carácter 
interinstitucional realizadas para definir criterios y lineamientos específicos para los estudios y diseños 
fotométricos. 
Los proyectos Tipo A y Tipo B, pueden  presentar una so la alternativa, la cual  no podrá contener costos  
por encima de los valores determinados en la metodología expedida por la CREG.  
 
520.2
 USO  DE SOFTWARE  EN EL DISEÑO   FOTOMÉTRICO  DE ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 Para efectos de  hacer la evaluación técnica y financiera necesaria y la comparación con otras 
alternativas, los diseñadores y fabricantes de luminarias o sistemas de iluminación que presenten 
propuestas con diseño fotométrico usando software es pecializado, deberán suministrar la información 
necesaria que  le permita al evaluador,  o a quien to me determinaciones  sobre el  proyecto,  comparar  y 
recomendar  la propuesta que presente los mejores resultados técnicos y económicos para el municipio, 
de acuerdo con lo establecido en el capítu lo 6 del presente Reglamento Técnico. 
 
Aunque el software especializado de iluminación no requiere de un certificado de conformidad de  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 134 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
producto, si debe cumplir con los siguientes requisitos  para que pueda ser tenido en cuenta en la 
presentación de resultados de diseños fotométricos: Debe tener un reporte de validación de pruebas de sus resultados, expedido por un organismo o 
laboratorio de iluminación acreditado,  nacional o internacional. 
 
El software debe ser manejado por un profesional competente para su alimentación con datos y la 
interpretación de los re sultados que arroje, quien deberá re sponsabilizarse de los resultados 
suscribiéndolos y firmándolos.  Es importante señalar que en una metodología para el diseño de 
iluminación mediante software especializado, además de los resultados que arroja el programa de 
computador, se requiere de la interpretación de los mismos por parte de un especialista en diseño de 
iluminación. 
 
El software para el diseño de alumbrado público debe utilizar en sus rutinas de cálculo la metodología de 
la norma CIE 140 o de las planteadas en el presente reglamento. 
 
El software debe permitir el ingreso de todos los par ámetros y variables necesarios para realizar el 
diseño tales como: matrices de información fotométr ica certificada en coordenada s CIE o IESNA, factor 
de mantenimiento, altura de montaje, ángulo de inclin ación de la luminaria, reglaje de luminarias, 
interdistancia de luminarias, avance, ancho de la vía,  entre otros. 
 
El software deberá obtener los resultados en form a numérica de: Luminancia media, Uniformidad, 
iluminancia mínima y media, Tl, Uniformidad longitudi nal.  Igualmente podrá contar con módulo gráfico y 
de simulaciones para las condiciones de día y con el proyecto de iluminación en la noche.  
El software debe permitir la identificación y medida s de las mallas de cálculo, así como  las posiciones 
del observador. 
 
SECCIÓN  530   CÁLCULOS  DE ILUMINANCIA  PARA  ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 
Para iniciar un cálculo lumínico destinado a alumbr ado público, se deberán tener en cuenta tanto la 
función del espacio público como los detalles y características del sitio de instalación y de los puntos de 
luz.  La exigencia del alumbrado público está en relación directa con la intensidad del tráfico y la 
velocidad media de los vehículos que la transitan.   Los cálculos de diseño de alumbrado público se 
deben hacer con base en luminancia o iluminancia según requerimientos particulares. 
 
A continuación se definirá la forma de realizar cada uno de los cálculos lumínicos necesarios en los 
proyectos de iluminación: 
 Si se requiere un análisis detallado del diseño, se hace esencial la utilización del computador para 
confiabilidad y agilidad de los cálculos, los cuales se realizan con base en los datos fotométricos 
certificados de la luminaria suministrado s por los fabricantes o comercializadores. 
 530.1.
 ILUMINANCIA  EN UN PUNTO. 
 
La metodología parte de la fórmula dada para la Ley del coseno que aplicada a la geometría del sistema 
dada en la Figura 530.1. permite obtener un valor para la Iluminancia horizontal en el punto.  Donde hm 
es la altura de montaje de la luminaria, γ  es el ángulo de incidencia del haz de luz o candelas 
representado por Ia en la dirección al punto P. El diseñador deberá obtener el valor de I a a partir de la 
matriz de intensidades y la geometría del sistema.  
 
Es necesario tener en cuenta que si hay más de una fuente aportando luz al punto de cálculo P, es 
necesario considerar cada aporte por separado y luego sumarlos.  
La iluminancia en un pu nto, también se puede obtener utilizando el diagrama con las curv as Isolux de la 
luminaria.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 135 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
En los diagramas Isolux aparecen las iluminancias en valores reales o en porcentaje de la iluminancia 
máxima y generalmente se dan para una altura de montaje de la luminaria de 1,0 metro y flujo luminosos 
de la bombilla de 1.000 lúmenes.  La curva Isolux puede tener cualquier escala horizontal en mm/m. 
 
 
Figura 530.1. Parámetros para calcular la iluminancia en el punto P. 
 
Donde: 
Iγ,C Intensidad luminosa en dirección del punto P,  
determinada por los ángulos γ y C. 
γ:Ángulo vertical sobre el plano C considerado 
hm:  Altura de montaje de la luminaria.  
n:Número de luminarias. 
 
Para obtener la iluminación producida por una luminaria  en un punto, se toma el diagrama Isolux hecho 
en papel transparente, se coloca su centro sobre la proyección de la luminaria sobre el plano de la 
calzada, el cual se debe elaborar a un tamaño proporci onal a la escala del diagrama Isolux dividido por la 
altura de montaje de la luminaria.  El valor de la ilum inancia en el punto, se puede leer directamente del 
diagrama o si está en porcentaje de la iluminancia máxima, se puede obtener multiplicando el valor de la 
curva Isolux por: 
 
Emáx =   Ø    =   (Flujo de la bombilla utilizada) / (h m²)  
 
Donde hm   =  (Altura de montaje) 
 
Cuando se tiene más de una luminaria en la calzada, que es el caso más real y se necesita conocer la 
iluminancia total en el punto P, con el aporte de cada una de las luminarias que tienen influencia en dicho 
punto, se utiliza el siguiente método: 
 
⇒ Se dibuja el plano de la calzada en escala igual a la del diagrama Isolux de las luminarias, dividido 
entre la altura de montaje.  En este plano se localizan las luminarias y el punto P. 
⇒ El diagrama Isolux, hecho en papel transparente, se hace girar 180° con respecto a las luminarias y 
se coloca en el punto central sobre el punto P. 
⇒ Sin mover el diagrama se lee la contribución de todas las luminarias que tienen influencia sobre este 
punto. 
⇒ Se suman las contribuciones de cada una de las luminarias, obteniendo el valor de la iluminancia total 
sobre el punto P o el porcentaje de la E máx, en este último caso se multiplica por nØ / h m², para 
obtener la iluminancia total sobre el punto en cuestión. 
 
530.2  MÉTODOS  DE CÁLCULO  DE ILUMINANCIA  PROMEDIO  DE UNA  VÍA. 
 
Para los cálculos de Iluminancia promedio de una vía se debe aplicar cualquiera de los siguientes 
métodos:   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 136 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
530.2.1  MÉTODO  EUROPEO  DE LOS  9 PUNTOS.   
 De acuerdo con el método europeo  de los 9 puntos, que se usa para calcular la Iluminancia promedio 
sobre la vía en una instalación de alumbrado público , es necesario ubicar cada uno de estos puntos de 
cálculo sobre la porción típica de la vía considerada, definiendo un rectángulo  de área  largo (s/2) por 
ancho (w).  De este modo, tal rectángulo se divide en cuatro partes, dos longitudinales y dos 
transversales, de modo que los puntos a considerar son cada uno de los vértices de los nuevos 
rectángulos generados.  Así se obtienen los 9 puntos  considerados en el método. (Véase la Figura 
530.2.1 a.)  
 
Figura 530.2.1 a. Cálculo de la iluminancia promedio  método europeo de los 9 puntos. 
 Se considera la iluminancia en cada punto de medida como la que corresponde a un rectángulo de 
dimensiones (w/2) * (s/2). La iluminancia promedio sobre la vía se calcula teniendo en cuenta la 
contribución de iluminancia  de cada punto a la porción típica de vía. Así, los puntos extremos tienen una contribución de 0,25; los puntos intermedios de 0,5 y el punto central de 1.0. Así, la iluminancia E
1 leída 
en el punto P 1 corresponde al área a,b,c,d. , pero tan sólo la cuarta parte de esa área corresponde a un 
área sobre la vía considerada (área sombreada).  Igual sucede con la iluminación de los puntos P 3, P7 y 
P9.  Por tanto la contribución de esos puntos debe ser ponderada al 25%.Por idéntico razonamiento, los 
puntos P 2, P4, P6 y P 8 representan la iluminación de áreas que tan solo tienen el 50% sobre la vía, el 
punto P 5, a diferencia de los demás, representa un área totalmente contenida en la vía por lo que su 
contribución al promedio es completa. 
 
A partir de la lectura de la iluminación en los 9 puntos, la iluminación promedio sobre la vía se calcula 
con la fórmula siguiente:  
() ()[]5 8 6 4 2 9 7 3 1 4 2161E EEEE EEEE Eprom ×++++×++++=  
 
Siendo E 1, E2… E 9 las iluminancias en los puntos P 1, P2… P 9  respectivamente. 
 
La Figura 530.2.1 b. ayuda a ubicar los nueve p untos, para diferentes sistemas de alumbrado, de 
acuerdo con la distribución de los postes y la forma de la vía.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 137 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
Figura 530.2.1 b.  Selección de los 9 puntos según disposición de las luminarias. 
 
 
 
530.2.2  MÉTODO  DEL  COEFICIENTE  DE UTILIZACIÓN. 
 
En el diseño de alumbrado público, uno de los docum entos fotométricos que identifica una luminaria, es 
la curva del coeficiente de utilización K, el cual sirve para calcular, a partir del conocimiento de la 
geometría de la vía considerada y la disposición de las luminarias, la iluminancia media sobre la calzada.   
En el proceso de diseño y a partir de una iluminancia media dada, puede usarse para calcular la 
interdistancia.  Otra forma de aplicar esta curva, es calcular el flujo luminoso necesario para obtener una 
iluminancia dada, a partir de una interdistancia fija. 
 La fórmula general del cálculo es:   
 
 Donde: 
Eprom= Iluminancia promedio sobre la calzada ( lx). 
φ = Flujo mantenido de la bombilla ( lm). 
Kt = Coeficiente de utilización del  sistema total calculado ( %). 
FM = Factor de mantenimiento. 
S = Interdistancia de luminarias ( m) Véase la Figura 530.2.1 b). 
W = Ancho de vía (en m) Véase la Figura 530.2.2 a. 
 
Las curvas de coeficiente de utilización k9 expresan el porcentaje del flujo luminoso emitido por la 
luminaria y que cae sobre la superficie de la calzada, en función del ancho de la misma. Como punto de 
referencia, se toma la vertical de la luminaria. Véase la Figura 530.2.2 a.  
 
Una luminaria de alumbrado público tiene dos curvas k. La primera, denominada k1, representa el flujo 
luminoso hacia el frente, hacia adelante, hacia la calzada. La segunda, denominada k2, representa el 
flujo luminoso hacia atrás, hacia las casas,  hacia el andén. Véase la Figura 530.2.2 b. 
 
                                                                  
9 Las curvas vienen dadas para una luminaria específica equipada con una bombilla determinada.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 138 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
Figura 530.2.2 a. Determinación del Coeficiente de Utilización Figura 530.2.2 b.  Curvas de coeficiente de Utilización 
 
En la ordenada de la figura 530.2.2 b. se indica el valor del k en porcentaje y en la abscisa se indica el 
ancho de la calzada expresada en función de la altura de montaje H. Con el fin de facilitar su uso en 
diferentes esquemas de montaje.  
Para calcular k
1 se calcula la relación W1/H se ubica el valor en la abscisa de la figura 530.2.2 b y se 
sigue verticalmente hasta cortar la curva k1. En este punto, horizontalmente se lee el valor k1. 
Igual procedimiento se sigue para el cálculo de k2 pero utilizando el valor  W2 y la curva k2. 
 Dependiendo de la disposición de las luminarias, se obtiene el coeficiente de utilización total de la 
luminaria K
T de acuerdo con las figuras que se muestran a continuación: 
 
En Localización Unilateral la vertical de la lu minaria coincide con el borde de la calzada. 
 
 
 
Figura 530.2.2 c. Localización unilateral de luminaria. 
 
 
Cuando la luminaria está sobre la acera y avanza w 2 sobre la calzada, 
 
 
Figura 530.2.2 d. Luminaria sobre la calzada 
 
 
La luminaria está sobre la acera, a w 2 de la calzada. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 139 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Figura 530.2.2 e. Luminaria sobre la acera 
 
La luminaria ilumina la calzada con el flujo de atrás y está localizada a w 2 de la calzada. 
 
 
Figura 530.2.2 f.  Luminaria ubicada tras la calzada y la acera. 
 
Localización bilateral al ternada (tres bolillos).  Fig. 530.2.2 g.  El cálculo es idéntico al cálculo de K en 
la localización unilateral. Suponiendo todas las luminar ias localizadas del mismo lado, si los avances o 
retrocesos de las luminarias son diferentes de un  lado con relación al otro, se deben efectuar dos 
cálculos y el coeficiente K, será la suma de los valores encontrados. 
 
 
Figura 530.2.2 g  Localización bilateral alternada (zig-zag ó tres bolillos) 
 
Localización bila teral opuesta. El cálculo es idéntico al cálculo del coeficiente K en localización 
unilateral, para cada uno de los lados, con la misma observación hecha para el caso de la localización 
bilateral alternada, con relación a los avances y retrocesos de las luminarias. 
 
Es evidente sin embargo, que el número de luminarias que se toma en consideración, es el doble con 
relación a la localización unilateral. 
 Localización central doble. En la figura 530.2.2 h. se calcula separadamente el coeficiente de 
utilización de cada luminaria siguiendo el procedimiento analizado en los casos mencionados anteriormente.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 140 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
Figura 530.2.2 h.  Localización central doble 
 
 
530.3  CÁLCULOS  COMPUTARIZADOS  DE ILUMINANCIA. 
 
Con el advenimiento de las computadoras y el softw are para cálculo de iluminación, la dificultad para 
obtener los valores de manera manual, prácticament e desapareció y hoy en día, todos los cálculos 
comerciales se realizan a través de software especial izado.  Así mismo, se puede incrementar el número 
de puntos considerados, pues los 9 del método europeo son un límite de aproximación.   
La iluminancia horizontal en un punto se calcula a pa rtir de la siguiente fórmula u otra matemáticamente 
equivalente:  
 
 
En donde  
 E
h        =  luminancia horizontal mantenida en el punto, en lu xes.  Indica la sumatoria de la                
contribución de todas las luminarias. 
I (c, γ)  =  intensidad en cd/klm emitida por la luminaria en la dirección del punto; ángulo de incidencia 
de la luz en el punto. 
H         =      altura de montaje en m de la luminaria. 
Φ         =     Flujo luminoso inicial en klm de la bombilla o bombillas de la luminaria. 
FM      =     Factor de mantenimiento.  
 
 
530.3.1 CAMPO DE CÁLCULO .  
 
El campo de cálculo deberá ser típico del área de la calzada que le interesa al conductor y al peatón; 
puede incluir las aceras, los carriles de ciclo rutas y las zonas peatonales. Como se muestra en la figura 
530.3.1 el área se limita por los bordes de las calzada s (incluidas ciclorrutas y zonas peatonales, si es 
aplicable) y por las líneas transversales a través de dos luminarias consecutivas. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 141 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Figura 530.3.1. Puntos de cálculo para la iluminancia  
 
530.3.2  POSICIÓN  DE LOS  PUNTOS  DE CÁLCULO.   
 Los puntos de cálculo se deben espaciar uniformemente en el campo de cálculo (véase la figura 530.3.1) 
y su número se debe escoger como sigue:  
En la dirección longitudinal, El espaciado en la dirección longitudinal debe determinarse a partir de la 
ecuación D = S/N,  en donde 
 
D = Es el espaciado entre puntos en la dirección longitudinal (m). S = Es el espaciado entre luminarias (m), y 
N = Es el número de puntos de cálculo en la dirección longitudinal con los siguientes valores: 
 Para S menor o igual a 30 m, N = 10 
Para S mayor de 30 m, el entero más pequeño para que se obtenga D menor o igual a 3 m. 
La primera fila transversal de puntos de cálculo se espacia a una distancia d/2 más allá de la primera 
luminaria (m). 
 En la dirección transversal. El espaciado (d) en la dirección transversal se determina a partir de la 
ecuación  d = Wr/3 . En donde:  
 
d    = Es el espaciado entre puntos en la dirección transversal (m) 
Wr = Es el ancho de la calzada o del área aplicable (m).  
El espaciado de los puntos de los bordes del área aplic able es D/2 en la dirección longitudinal y d/2 en la 
dirección transversal como se indica en la figura 530.3.1. 
 
Número de luminarias incluidas en el cálculo. Para el diseño se deben considerar las luminarias que 
estén dentro de un valor igual a cinco veces la  altura de montaje desde el punto de cálculo. 
 
530.3.3
 CÁLCULOS  EN ACERAS  Y CARRILES  PARA  CICLORRUTAS . 
 
Los puntos de cálculo se deben espaciar uniformemente en el campo de cálculo, y su número se deberá 
escoger de la siguiente forma: 
 Dirección longitudinal.  Si las aceras o los carriles de ciclo rutas son de la misma clase de iluminación 
que la calzada, pueden considerarse conjuntamente c on la calzada para determinar el espaciado de los 
puntos de cálculo en la dirección longitudinal, en caso contrario se aplica nuevo campo de cálculo según 
la figura 530.3.1 
 Dirección transversal .  Se debe aplicar la siguiente fórmula: df = Wf/n. En donde:  
 
df  = Es el espaciado entre puntos de la dirección transversal en metros.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 142 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Wf = Es el ancho de la acera o del carril de la ciclorruta en metros. 
n   = Es el número de puntos en la dirección transversal con los siguientes valores:  
Para Wf menor o igual a 1,0 m, n = 1, para Wf mayor que 1,0; n es el número más pequeño para que se 
obtenga df menor o igual a 1,0 m.  
Los puntos adyacentes al borde de la calzada deben espaciarse desde el borde de la calzada a la mitad 
de la distancia entre puntos. 
 
Para el número de luminarias incluidas en el cálculo, se aplica el mismo criterio de las calzadas.  
530.3.4
 ÁREAS  DE FORMA  IRREGULAR .  
 
Estas pueden incluir zonas residenciales y áreas donde predomina la actividad peatonal. 
 
Los puntos de cálculo deben incluir áreas aplicables y estar sobre una malla con un espaciado entre 
puntos no mayor de 5 m.  Para áreas de un interés o una importancia particular se debe considerar un 
espaciado de alrededor de 1.0 m. 
 
El número de luminarias incluidas en el cálculo d ebe ser el mismo número utilizado para los cálculos de 
la calzada. 
 
530.3.5  CÁLCULO  DE LA UNIFORMIDAD  GENERAL  DE ILUMINANCIA  EN ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 
El valor del coeficiente de uniformidad general de Il uminancia se calcula de acuerdo con los dos criterios 
siguientes: 
 a. Como U
o =E min/Eprom  Tomando como base los puntos evaluados en el campo típico de la vía, bien 
sean los 9 puntos del método europeo o los 20, 30 ó 60 puntos del método computacional, donde: 
 
Emin corresponde al punto de menor iluminancia entre todos los puntos calculados. 
 
Eprom Corresponde al valor promedio calculado entre todos los n puntos considerados, desde el primero  
hasta el final En.  La fórmula aplicable es: 
 
b) Como Ug =E min/Emax. Tomando como base los puntos evaluados en el campo típico de la vía, bien 
sean los 9 puntos del método europeo o los 20, 30 ó 60 puntos del método computacional.  Donde: 
 E
min corresponde al punto de menor iluminancia entre todos los puntos calculados. 
Emax Corresponde al punto de mayor iluminancia calculado entre todos los puntos considerados. 
 
Coeficiente de uniformidad general de iluminancia . El valor de la uniformidad general de Iluminancia 
se calcula de acuerdo con los criterios siguientes:  
prom mín E E U /0=  
Tomando como base los puntos evaluados en el campo típico de la vía, bien sean los 9 puntos del 
método europeo o los puntos requeridos por el método computacional;  
 
Emín  Corresponde al punto de menor iluminancia entre todos los puntos calculados. 
 nE
Eni
i i
prom∑=
==1 
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 143 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Eprom Corresponde al valor promedio calculado entre todos los n puntos considerados, desde el primero 
E1 hasta el final En. La fórmula aplicable para el cálculo de la luminancia promedio es: 
 
Donde: 
 
Ei Valor de la iluminancia en cada punto. 
n Número de puntos o áreas consideradas en el cálculo. 
Eprom Iluminancia promedio de la vía o zona considerada. 
 
530.3.6  CÁLCULO  DEL  VALOR  DE RELACIÓN  DE ALREDEDORES-SR-. 
 
La relación de alrededores es la iluminancia horizontal promedio en dos franjas longitudinales, cada una 
adyacente a los dos bordes de la calzada pero que está n situadas fuera de la calzada, dividida por la 
iluminancia horizontal promedio en dos franjas longi tudinales cada una adyacente a los dos bordes de la 
calzada pero que están situadas sobre esta misma. 
 El ancho de las cuatro franjas debe ser igual a 5,0 m o a la mitad del ancho de la calzada, o el ancho de 
la zona sin obstáculos que caiga fuera de la calzada, cualquiera que sea la menor de ellas.  Para 
calzadas dobles, ambas calzadas se deben tratar conjuntamente como si fueran una única, a menos que 
estén separadas por más de 10 m. 
 La iluminancia promedio en las franjas sobre y adyacente a la calzada deberán calcularse por el mismo 
procedimiento o por un procedimiento matemáticamente equivalente al utilizado para calcular la 
iluminancia promedio en los pasos peatonales.  Esta  luminancia promedio deber á mantenerse en toda la 
extensión del andén. 
 
530.4
 ESQUEMA  DE MANTENIMIENTO  DE INSTALACIONES  DE ALUMBRADO  PÚBLICO . 
 
Todas las instalaciones de alumbrado público deben contar con un plan de mantenimiento que garantice 
el mantenimiento de los niveles de eficiencia energética y los parámetros de iluminación.  Este plan de 
mantenimiento debe incluir entre otras informaciones,  el periodo de limpieza del conjunto óptico de las 
luminarias y de cambio de las bombillas. (ver la figura 530.4). La curva B corresponde a la curva de 
depreciación del flujo luminoso de la bombilla (DLB).  La curva C corresponde a la curva del factor de 
ensuciamiento (F E).  
 
El diseñador de un proyecto de alumbrado público d ebe presentar el esquema de mantenimiento de la 
instalación de alumbrado, con base en los datos que utilizó para el cálculo de factor de mantenimiento 
(FM) establecido en el presente reglamento. 
 
La periodicidad de la limpieza del conjunto óptico de la luminaria y del cambio de las bombillas debe ser 
tal que garanticen que la instalación de alumbrado público no va a estar funcionando con valores de 
iluminancia promedio por debajo de los mínimos mantenidos. 
 Hay que resaltar, como se puede ver en la figura 530.4, que con el mantenimiento nunca se restablecen 
las condiciones iniciales, por cuanto hay factores q ue son no controlables, como la depreciación de la 
luminaria debido al envejecimiento y a la degradaci ón de sus materiales, que producen un aumento de la 
opacidad y/o reducción de reflectividad en los materiales del conjunto óptico de la luminaria. A medida 
que pasa el tiempo, el valor de iluminancia promedio de la instalación se va alejando del valor inicial de iluminancia promedio (100%), hasta llegar al final de la vida útil de las luminarias.  Un caso extremo sería 
cuando las luminarias con bombillas nuevas, escasamente produzcan el valor de iluminancia mínimo nEEni
i i
prom∑=
==1 
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 144 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
mantenido. 
  
 
 
Figura 530.4  Esquema de mantenimiento de una instalación de alumbrado público 
 
El operador del servicio de alumbrado público debe t ener en cuenta, para el programa de mantenimiento 
de las instalaciones de alumbrado público, el esque ma de mantenimiento establecido en el diseño del 
proyecto; aunque con base en los resultados de los trabajos de mantenimiento, el operador deberá ir 
haciendo ajustes a la curva del programa de manten imiento suministrada por el diseñador del proyecto, 
con todas las actividades necesarias para garantizar los niveles de iluminación diseñados y establecidos 
al recibo inicial del proyecto.  La interventoría debe verificar el cumplimiento del esquema de mantenimiento. 
 
 
SECCIÓN 535  CÁLCULOS DE LUMINANCIA. 
 
El presente modelo de cálculo debe ser aplicado  a calzadas secas y rectas.  Fue desarrollado por la CIE 
y se encuentra documentado en la publicación  CIE 30-2 1982 . y CIE 140-2000 . 
 
Es claro el hecho que la visión cómoda y segura depende del contraste y acomodación del ojo y que a su 
vez estos factores dependen de la luminancia tanto sobre la vía como sobre los objetos a ver.  Así, la iluminancia es un factor que depende de la cantidad de luz que incida sobre la vía, en tanto que la 
luminancia depende de la cantidad de luz reflejada que llega al observador.  
 
En consecuencia, la luminancia en alumbrado público depende de: 
 
⇒ La cantidad de luz que llega a la calzada. 
⇒ La posición del observador. 
⇒ Las características reflectivas propias de la calzada.  
 
535.1
 COEFICIENTE  DE LUMINANCIA.   
 
Para poder calcular la luminancia de una superficie es necesario conocer sus propiedades de reflexión. 
Para tales efectos, se puede definir un coeficiente de reflexión q, como la relación entre la luminancia y 
la iluminancia de un punto de la superficie de tal modo que: 
 
q = L/E h. 
Donde: 
q = Coeficiente de luminancia en el punto P. 
L = Luminancia en el punto P 
Eh: = Iluminancia horizontal en el punto P. 
q= f(calzada, α,β,γ,δ) 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 145 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
El coeficiente de luminancia para una calzada dada es función de la dirección de incidencia de la 
intensidad luminosa, de la dirección de observaci ón y, de manera general de los cuatro ángulos ( α, β, γ, 
δ), representados en la figura 535.1.1 
 
 
 
Figura 535.1.1  Parámetros a considerar en el cálculo de luminancia 
 Para el área de la calzada considerada por un conductor comprendida entre 60 m y 160 m delante de él, 
α sólo varía entre 0,5 ° y 1,5°. Dado que la dependencia de q con respecto a α permanece prácticamente 
constante, es usual que los coeficie ntes de luminancia sean determinados con α mantenida constante a 
1°. en relación con el ángulo δ, que varía entre 0° y 20°, no incide en el cálculo y en la práctica se 
desprecia.  Este es el estándar de la CIE. 
 
En consecuencia, el coeficiente de luminancia, para una calzada específica, depende de la posición del 
observador y de la posición de la fuente de luz con respecto al punto considerado (ver figura 535.1.1 de modo que pueda establecerse una función. 
),(γβfq=  
Así, pues, el coeficiente q puede tabularse en función de las dos variables independientes descritas β y γ 
en diferentes tabulaciones de acuerdo con otros factores  que diferencian las características reflectivas de 
las calzadas. 
 
Se pueden introducir otros factores en la tabulación con el fin de simplificar el cálculo, obteniendo 
entonces una tabulación más fácil de manejar porque los términos I (Intensidad luminosa), H (Altura de 
montaje de la fuente) están disponibles más fácilmente en el sistema 
 
En conclusión la luminancia puede definirse de la siguiente manera: 
EqL⋅= 
γ3
2cosHIE=
 
()γ3
2cos⋅ = qHIL
 
El término entre paréntesis (qcos3γ ) se conoce como coeficiente reducido de luminancia - r-, en 
consecuencia: 
rIHL ⋅ =21 
 
Coeficiente reducido de luminancia  r-.  Las tablas que caracterizan las propiedades reflectivas de una 
superficie no se dan en términos del coeficiente de luminancia q sino del coeficiente de reducción de 
luminancia r.  Estas tabulaciones características se denominan Tablas R. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 146 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
A partir de las Tablas R es muy fácil calcular la luminancia en cada punto, pues basta determinar los 
ángulos β y γ del punto considerado para tener el factor r.  La intensidad luminosa y la altura de montaje 
se calculan con la matriz de intensidades de la lumi naria y con la geometría del sistema respectivamente. 
Ahora bien, se estudiará el modelo de Tabla R  para diferentes tipos de superficies: 
 
535.2  CLASIFICACIÓN  DE LAS  SUPERFICIES  DE LAS  CALZADAS  (ESTADO  SECO).   
 Para los cálculos de luminancia, las propiedades de reflexión de la superficie de una vía se deben definir con tres parámetros característicos que son:   
⇒ El factor especular S
1 definido como la relación  r(0,2)/ r( 0,0). 
 
⇒ El factor especular S2 definido como la relación  Qo / r( 0,0). 
 
⇒ El coeficiente promedio de luminancia Qo conocido también como grado de claridad de la 
superficie.  
 
r(0,2) significa el coeficiente reducido de luminancia evaluado para β =0º  y tan γ = 2 
 
r(0,0) significa el coeficiente reducido de luminancia evaluado para  β =0o   y tan γ = 0 
∫∫=
ωω
ωω
dqd
Qo
 
Donde: 
q =C oeficiente de luminancia (depende de los ángulos β y γ). 
 
ω =  Ángulo sólido que contiene todas aquellas direcciones  de incidencia de luz sobre un punto en la 
vía y que se toman en cuenta en el proceso de medida ( β  varía entre 0 ° y 180° y γ varía entre 0 ° 
y 90°). 
 
Si para verificar en el terreno los cálculos de luminan cia  se utilizan las  tres características, (S 1, S2 y Q o) 
estas  se deben  determinar mediante mediciones sobre una muestra real de la calzada, lo cual permite 
definir la matriz del revestimiento de la calzada. Pa ra estas mediciones se podrá utilizar  un instrumento 
denominado Reflectómetro de superficies de calzadas.  
 Cuando no se puedan hacer las medidas reales de la superficie de la calzada, se podrán estimar las 
características de la superficie usando  valores  norma lizados, para ello las calzadas se han clasificado 
de acuerdo con los tres factores definidos anter iormente y se tienen cuatro calzadas tipo.  
 
Clase Variación S 1 S1 S2 Qo. Reflexión 
R1 S1 < 0,42 0,25 1,53 0,10 Casi difusa 
R2 0,42 ≤ S1 < 0,85 0,58 1,80 0,07 Difuso especular 
R3 0,85 ≤ S1 < 1,35 1,11 2,38 0,07 Ligeramente especular 
R4 S1 ≥1,35 1,55 3,03 0,08 Especular 
 
Tabla 535.2 a.   Clasificación de superficies según el factor S1. 
 
El coeficiente S1  es el que define la forma básica del cuerpo R, aunque el brillo sea el mismo, una 
superficie reflejará diferente cantidad de luz se gún varíe este coeficiente. Ver Tabla 535.2 a. 
  Cada tipo de superficie de calzada de la misma clase se caracterizará por un solo cuerpo o Tabla R 
típico de esa clase. Esto hace que las tablas R funcionen como patrón mediante la cual pueden llevarse 
a cabo los cálculos de luminancia. Las características resumidas de las cuatro (4) Tablas  R, de acuerdo  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 147 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
con el patrón definido por la CIE, se dan a continuación. 
 
Clase Características Superficie 
R1 Superficies de asfalto con un mínimo del 15 % de materiales abrillantadores o materiales 
artificiales claros o al menos un 30 % de anortositas muy brillantes. 
Superficies que contienen gravas que cubres más del 80% de la superficie de la calzada, y las 
gravas constan de gran cantidad  de material claro, o de abr illadores o están compuestas al 
100% de anortositas muy brillantes. 
Superficies de calzada de hormigón de concreto. 
R2 Superficies con textura rugosa que contienen agregados normales  
Superficies asfálticas (pavimentos bituminosos  que contienen el 10% al 15% de abrilladores 
artificiales. 
Hormigón bituminoso grueso y rugoso, rico en gravas (más del 60%) de tamaños mayores a 10 mm 
Asfalto mástico después de ser tratado. Se co noce también como asfalto mástico en estado 
nuevo.   
R3 Revestimiento en Hormigón bituminoso (asfal to frío, asfalto cemento) con tamaño de grava 
superior a 10 mm, con  textura rugosa 
Superficies tratadas con textura rugosa pero pulimentada. 
R4 Asfalto mástico después de varios meses de uso 
Superficies con textura ba stante suave o pulimentada.  
 
Tabla 535.2 b.  Designación aproximada de superficies en las clases típicas. 
 
Fuente: norma NTC 900 numeral 7.3.5.  
 
Cuando el valor Q o de una superficie sea diferente al valor para el  cual se hizo la tabla patrón, los valores 
R de la tabla patrón deberán multiplicarse por la relación entre el valor Q o real de la superficie y el valor 
Qo de la tabla patrón. En los casos donde las características de reflexión S 1 y Q o no se puedan medir ni 
determinar, partiendo del conocimiento o la experi encia previos, puede conseguirse una orientación 
aproximada escogiendo un tipo de tabla R de acuerdo c on el tipo de acabado de la calzada y de los 
materiales utilizados en su construcción. 
 La luminancia en un punto se determina aplicando la siguiente fórmula o una fórmula matemáticamente 
equivalente: 
 
 
En donde: 
 L           Es la luminancia mantenida en cd/m
2 
∑      Representa la sumatoria de las contribuciones de todas las luminarias. 
r Es el coeficiente de luminancia reducido, para un rayo de luz que inicia con unas coordenadas 
angulares ( β,γ). 
I(C,γ)    Es la intensidad luminosa en la dirección (C, γ), cd/klm. 
φ         Es el flujo luminoso inicial en klm de las fuentes de cada luminaria. 
FM Factor de mantenimiento. Ver Capitulo 7 Numeral 720-3 Metodología para el cálculo del factor de 
mantenimiento. 
H Es la altura de montaje en m de la luminaria por encima de la superficie de la calzada. 
 
Salvo que se especifique lo contrario para el revest imiento asfáltico de la calzada, se debe utilizar la 
matriz R3 de la CIE con  Q0 = 0,07 , que corresponde al tipo de pavimento que se considera más usado 
en Colombia.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 148 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
535.3  TABLAS   R   
Son el resultado  de análisis de observaciones y mediciones en distintos lugares y se deben aplicar de 
acuerdo con  el tipo de superficie descrito en la tabla 535.2 b. 
 
Qo= 0.10            S1= 0.25            S2= 1.53 
       β      
Tan γ 0° 2° 5° 10° 15° 20°25°30°35°40°45°60°75°90°105 120 135 150 165 180
0.00 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655
0.25 619 619 619 619 610 610 610 610 610 610 610 610 610 601 601 601 601 601 601 601
0.50 539 539 539 539 539 539 521 521 521 521 521 503 503 503 503 503 503 503 503 503
0.75 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 395 386 371 371 371 371 371 386 395 395
1.00 341 341 341 341 323 323 305 296 387 387 278 269 269 269 269 269 269 278 278 278
1.25 269 269 269 260 251 242 224 207 198 189 189 180 180 180 180 180 189 198 207 224
1.50 224 224 224 215 198 180 171 162 153 148 144 144 139 139 139 144 148 153 162 180
1.75 189 189 189 171 153 139 130 121 117 112 108 103 99 99 103 108 112 121 130 139
2.00 162 162 157 135 117 108 99 94 90 85 85 83 84 84 86 90 94 99 103 111
2.50 121 121 117 95 79 66 60 57 54 52 51 50 51 52 54 58 61 65 69 75
3.00 94 94 86 66 49 41 387 36 34 33 32 31 31 33 35 38 40 43 47 51
3.50 81 80 66 46 33 28 25 23 22 22 21 21 22 22 24 27 29 31 34 38
4.00 71 69 55 32 23 20 18 16 15 14 14 14 15 17 19 20 22 23 25 27
4.50 63 59 43 24 17 14 13 12 12 11 11 11 12 13 14 14 16 17 19 21
5.00 57 52 36 19 14 12 10 9.0 9.0 8.8 8.7 8.7 9.0 10 11 13 14 15 16 16
5.50 51 47 31 15 11 9.0 8.1 7.8 7.7 7.7    
6.00 47 42 25 12 8.5 7.2 6.5 6.3 6.2    
6.50 43 38 22 10 6.7 5.8 5.2 5.0    
7.00 40 34 18 8.1 5.6 4.8 4.4 4.2    
7.50 37 31 15 6.9 4.7 4.0 3.8    
8.00 35 28 14 5.7 4.0 3.6 3.2    
8.50 33 25 12 4.8 3.6 3.1 2.9    
9.00 31 23 10 4.1 3.2 2.8    
9.50 30 22 9.0 3.7 2.8 2.5    
10.00 29 20 8.2 3.2 2.4 2.2    
10.50 28 18 7.3 3.0 2.2 1.9    
11.00 27 16 6.6 2.7 1.9 1.7    
11.50 26 15 6.1 2.4 1.7    
12.00 25 14 5.6 2.2 1.6    
 
Tabla 535.3 a Tabla r para superficie estándar R1  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 149 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Qo= 0.07      S1= 0. 58       S2= 1.80 
          β 
Tan γ 0° 2° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 60° 75° 90° 105 120 135 150 165 180
0.00 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
0.25 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 379 368 357 357 346 346 346 335 335 355
0.50 411 411 411 411 403 403 384 379 370 346 325 303 281 281 271 271 271 260 260 260
0.75 379 379 379 369 357 346 325 303 281 260 238 216 206 206 206 206 206 206 206 206
1.00 335 335 335 325 292 291 260 238 216 195 173 152 152 152 152 152 141 141 141 141
1.25 303 303 292 271 238 206 184 152 130 119 108 100 103 106 108 108 114 114 119 119
1.50 271 271 260 227 179 152 141 119 108 93 80 76 76 80 84 87 89 91 93 95 
1.75 249 238 227 195 152 124 106 91 78 67 61 52 54 58 63 67 69 71 73 74 
2.00 227 216 195 152 117 95 80 67 61 52 45 40 41 45 49 52 54 56 57 58 
2.50 195 190 146 110 74 58 48 40 35 30 27 24 26 28 30 33 35 38 40 41 
3.00 160 155 115 67 43 33 26 21 18 17 16 16 17 17 18 21 22 24 26 27 
3.50 146 131 87 41 25 18 15 13 12 11 11 11 11 11 12 14 15 17 18 21 
4.00 132 113 67 27 15 12 10 9.4 8.7 8.2 7.9 7.6 7.9 8.7 9.6 11 121 13 15 17 
4.50 118 95 50 20 12 8.9 7.4 6.6 6.3 6.1 5.7 5.6 5.8 6.3 7.1 8.4 10 12 13 14 
5.00 106 81 38 14 8.2 6.3 5.4 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4 4.8 5.2 6.2 7.4 8.5 9.5 10 11 
5.50 96 69 29 11 6.3 5.1 4.4 4.1 3.9 3.8           
6.00 87 58 22 8.0 5.0 3.9 3.5 3.4 3.2            
6.50 78 50 17 6.1 3.8 3.1 2.8 2.7             
7.00 71 43 14 4.9 3.1 2.5 2.3 2.2             
7.50 67 38 12 4.1 2.6 2.1 1.9              
8.00 63 33 10 3.4 2.2 1.8 1.7              
8.50 58 28 8.7 2.9 1.9 1.6 1.5              
9.00 55 25 7.4 2.5 1.7 1.4               
9.50 52 23 6.5 2.2 1.5 1.3               
10.00 49 21 5.6 1.9 1.4 1.2               
10.50 47 18 5.0 1.7 1.3 1.2               
11.00 44 16 4.4 1.6 1.2 1.1               
12.00 41 13 3.6 1.4 1.1                
 
Tabla 535.3 b.  Tabla r para superficie estándar R2  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 150 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
Qo= 0.07    S1= 1.11    S2= 2.38 
         β 
Tanγ0° 2° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 60° 75° 90° 105 120 135 150 165 180
0.00 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294
0.25 326 326 321 321 317 312 308 308 303 298 294 280 271 262 158 253 249 244 240 240
0.50 344 344 339 339 326 317 308 298 289 276 262 235 217 204 199 199 199 199 194 194
0.75 357 353 353 339 321 303 285 267 244 222 204 176 158 149 149 149 145 136 136 140
1.00 362 362 352 326 276 249 226 204 181 158 140 118 104 100 100 100 100 100 100 100
1.25 357 357 248 298 244 208 176 154 136 118 104 83 73 70 71 74 77 77 77 78 
1.50 353 348 326 267 217 176 145 117 100 86 78 72 60 57 58 60 60 60 61 62 
1.75 359 335 303 231 172 127 104 89 79 70 62 51 45 44 45 46 45 45 46 47 
2.00 326 321 280 190 136 100 82 71 62 54 48 39 34 34 34 35 36 36 37 38 
2.50 289 280 222 127 86 65 54 44 38 34 25 23 22 23 24 24 24 24 24 25 
3.00 253 235 163 85 53 38 31 25 23 20 18 15 15 14 15 15 16 16 17 17 
3.50 217 194 122 60 35 25 22 19 16 15 13 9.9 9.0 9.0 9.9 11 11 12 12 13 
4.00 190 163 90 43 26 20 16 14 12 9.9 9.0 7.4 7.0 7.1 7.5 8.3 8.7 9.0 9.0 9.9 
4.50 163 136 73 31 20 15 12 9.9 9.0 8.3 7.7 5.4 4.8 4.9 5.4 6.1 7.0 7.7 8.3 8.5 
5.00 145 109 60 24 16 12 9.0 8.2 7.7 6.8 6.1 4.3 3.2 3.3 3.7 4.3 5.2 6.5 6.9 7.1 
5.50 127 94 47 18 14 9.9 7.7 6.9 6.1 5.7           
6.00 113 77 36 15 11 9.0 8.0 6.5 5.1            
6.50 104 68 30 11 8.3 6.4 5.1 4.3             
7.00 95 60 24 6.5 6.5 5.2 4.3 3.4             
7.50 87 53 21 7.1 5.3 4.4 3.6              
8.00 83 47 17 6.1 4.4 3.6 3.1              
8.50 78 42 15 5.2 3.7 3.1 2.6              
9.00 73 38 12 4.3 3.2 2.4               
9.50 69 34 9.9 3.8 3.5 2.2               
10.00 65 32 9.0 3.3 2.4 2.0               
10.50 62 29 8.0 3.0 2.1 1.9               
11.00 59 26 7.1 2.6 1.9 1.8               
11.50 56 24 6.3 2.4 1.8                
12.00 53 22 5.6 2.1 1.8                
 
Tabla 535.3 c.  tabla r para superficie estándar r3  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 151 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
Qo= 0.08    S1= 1.55    S2= 3.04 
         β 
Tan γ 0° 2° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 60° 75° 90° 105 120 135 150 165 180
0.00 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
0.25 297 317 317 317 317 310 304 290 284 277 271 244 231 224 224 218 218 211 211 211
0.50 330 343 343 343 330 310 297 284 277 264 251 218 198 185 178 172 172 165 165 165
0.75 376 383 370 350 330 304 277 251 231 211 198 165 139 132 132 125 125 125 119 119
1.00 396 396 396 330 290 251 218 198 185 165 145 112 86 86 86 86 86 87 87 87 
1.25 403 409 370 310 251 211 278 152 132 115 103 77 66 65 65 63 65 66 67 68 
1.50 409 396 356 284 218 172 139 115 100 88 79 61 50 50 50 50 52 55 55 55 
1.75 409 396 343 351 178 139 108 88 75 66 59 44 37 37 37 38 40 41 42 45 
2.00 409 383 317 224 145 106 86 71 59 53 45 33 29 29 29 30 32 33 34 37 
2.50 396 356 364 152 100 73 55 45 37 32 28 21 20 20 20 21 22 24 25 26 
3.00 370 304 211 95 63 44 30 25 21 17 16 13 12 12 13 13 15 16 17 19 
3.50 343 271 165 63 40 26 19 15 13 12 11 9.8 9.1 8.8 8.8 9.4 11 12 13 15 
4.00 317 238 132 45 24 16 13 11 9.6 9.0 8.4 7.5 7.4 7.4 7.5 7.9 8.6 9.4 11 12 
4.50 297 211 106 33 17 11 9.2 7.9 7.3 6.6 6.3 6.1 6.1 6.2 6.5 6.7 7.1 7.7 8.7 9.6 
5.00 277 185 79 24 13 8.3 7.0 6.3 5.7 5.1 5.0 5.0 5.1 5.4 5.5 5.8 6.1 6.3 6.9 7.7 
5.50 257 161 59 19 9.9 7.1 5.7 5.0 4.6 4.2           
6.00 244 140 46 13 7.7 5.7 4.8 4.1 3.8            
6.50 231 122 37 11 5.9 5.6 3.7 3.2             
7.00 218 106 32 9.0 5.0 3.8 3.2 2.6             
7.50 205 94 26 7.5 4.4 3.3 2.8              
8.00 193 82 22 6.3 3.7 2.9 2.4              
8.50 194 74 19 5.3 3.2 2.5 2.1              
9.00 174 66 16 4.6 2.8 2.1               
9.50 169 59 13 4.1 2.5 2.0               
10.00 164 53 12 3.7 2.2 1.7               
10.50 158 49 11 3.3 2.1 1.7               
11.00 153 45 9.5 3.0 2.0 1.7               
11.50 149 41 8.4 2.6 1.7                
12.00 145 37 7.7 2.5 1.7                
 
Tabla 535.3 d. Tabla r para superficie estándar R4 
 
 535.4.
 CÁLCULO  DE LA LUMINANCIA  PROMEDIO  SOBRE  LA VÍA. 
 El campo de cálculo debe ser típico del área de la vía que le interesa al usuario.  
En la dirección longitudinal de una vía recta, el ca mpo de cálculo debe quedar entre dos luminarias de la 
misma fila.  La primera luminaria debe estar situada a 60 m delante del observador.  
 
En la dirección transversal, se debe considerar el an cho de la calzada en vías sin separador central y el 
ancho de una calzada en vías con separador central. Si n embargo, todo está limitado por la aplicabilidad 
de la Tabla-r.  Esta tabla está definida para un observador que ve la vía con un ángulo de observación de 
1º, para una altura de ojo del observador de 1,5 m; esto da como resultado que el punto  observado debe 
situarse a 86 m delante del observador.  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 152 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Se ha demostrado que la Tabla-r se aplica por encima de un rango de ángulos de visión situados entre 
0,5º y 1,5º, lo cual resulta en que dicha tabla es aplicable a puntos que quedan entre 57 y 172 m, 
aproximadamente (convencionalmente, se toma  entre 60 y 160 m), delante del observador. 
 
 
 
Figura 535.4 a. Campo de cálculo de la luminancia de la calzada 
 
535.4.1  POSICIÓN  DE LOS  PUNTOS  DE CÁLCULO.   
 
 
 
Figura 535.4.1 .  Posición de los puntos de cálculo en un carril. 
 
En la dirección longitudinal. El espaciado (D) en la dirección longitudinal se determina a partir de la 
ecuación D = S/N, en donde:     
D    Es el espaciado entre puntos en la dirección longitudinal (m). 
S     Es el espaciado entre luminarias en la misma fila (m). 
N Es el número de punto de cálculo en la dirección longitudinal, escogidos de manera que: 
 
Para S menor o igual a 30 m, N = 10;  
Para S mayor de 30 m, N es el entero más pequeño para que se obtenga D menor o igual a 3 m. 
 
La primera fila transversal de puntos de cálculo se esparcía a una distancia d/2 a partir de la primera 
luminaria (alejada del observador).  
En la dirección transversal. El espaciado (d) en la dirección transversal se determina a partir de la 
ecuación: d = wc/3 , en donde: 
 d  Es el espaciado entre puntos en la dirección transversal (m) y wc es el ancho de cada carril de 
circulación.  Los puntos de cálculo más alejados se espacian d/2 desde los bordes del carril. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 153 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
535.4.2  POSICIÓN  DEL  OBSERVADOR .  
 
El ángulo de observación desde la horizontal se fija en 1º.En la dirección transversal el observador se 
sitúa en el centro de cada carril de circulación y l ongitudinalmente a 60 m a partir del primer punto.  
 
 La Luminancia promedio (L prom) y la uniformidad global de la luminancia  (Uo), se calculan para la 
totalidad de la calzada, para cada posición del observador. 
 
535.4.3  LA UNIFORMIDAD  LONGITUDINAL  DE LA LUMINANCIA  (UL). 
 
Se calcula para cada línea central de cada carril de circulación.  Los valores de L Prom, U o y U L son los 
más bajos en cada caso.   
Para los cálculos de la luminancia y para los cálculos de la iluminación de túneles, la dirección de 
observación estará en una línea paralela al sentido de marcha de la carretera.  Esto significa que el 
observador tiene que alinearse con cada línea longitudinal  de los puntos del cálculo.  El resultado de 
estos cálculos deberá etiquetarse como “observador móvil para los métodos de cálculo de la luminancia”. 
 
535.4.4
 NÚMERO  DE LUMINARIAS  INCLUIDAS  EN EL CÁLCULO .  
 
Para cada punto de cálculo, todas las luminarias que contribuyen significativamente a la luminancia 
deben incluirse en el cálculo.  Estas luminarias quedan dentro del área del plano de la Tabla-r, que se aproxima a un rectángulo de dimensiones de 5H por 17H, y por su simetría puede utilizarse para cubrir 
un área de 10H por 17H (véase la figura 535.4.2   
 
Como consecuencia, sólo es necesario considerar luminarias que se sitúen a una altura comprendida 
dentro de 5 veces la altura de montaje desde el punto de cálculo hacia el observador, 12 veces la altura 
de montaje desde el punto de cálculo hacia fuera de l observador, y cinco veces la altura de montaje 
desde el punto de cálculo a cada lado de dicho punto. 
 
 
 
 
Figura 535.4.2  Luminarias que pueden contribuir a la luminancia en el punto de cálculo. 
 
 
535.4.5   CÁLCULO  DE LAS  CARACTERÍSTICAS  DE CALIDAD  DE LA LUMINANCIA . 
 
Las características de calidad relacionadas con la luminancia deben obtenerse a partir de las mallas calculadas de luminancia sin interpolación adicional. 
 
Uniformidad general de luminancia en alumbrado público: Los puntos de cálculo son los mismos que 
se usan para calcular la luminancia promedio sobre la calzada.  Así, la uniformidad general de 
luminancia se calcula a partir de la fórmula U
o= L mín/ Lprom ,  donde: 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 154 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Lmín   Corresponde al punto de menor luminancia entre todos los puntos calculados.  
Lprom  Corresponde a la luminancia promedio sobre la calzada.  
 
Uniformidad longitudinal de luminancia:   Se calcula como el cociente entre la luminancia más baja y 
la más alta       UL= L mín/ Lmáx   en la dirección longitudinal a lo largo de la línea central de cada carril de 
circulación, incluyendo el borde de carretera en el  caso de autopistas.  El número de puntos en la 
dirección longitudinal y el espaciado entre ellos deben ser los mismos que los utilizados para el cálculo 
de la luminancia promedio.  
 
El observador debe estar a 60 m del primer punto y debe estar alineado con la fila de puntos.  
535.
 4.6  CALCULO  DE DESLUMBRAMIENTO. 
 a) Luminancia de Velo o Deslumbramiento Incapacitivo  La luminancia de velo L
v corresponde a una 
de las medidas del deslumbramiento incapacitivo o inhabilitador.  Su cálculo se basa en los estudios de Holladay y en las confirmaciones realizadas, para pequeños niveles de luminancia, por Adrián en 1.961, 
Fisher en 1.967 y Hartmann en 1.963 y 1.968.  
 
La luminancia de velo, de acuerdo con la CIE, puede calcularse mediante la siguiente fórmula empírica: 
 
2
1 2/mCdenEgKLni
i
ii
v∑=
=⎟⎟
⎠⎞
⎜⎜
⎝⎛=θ 
 
Donde: 
 K = Factor que depende de la edad del observador (se asume un observador de 30 años). K=10 si el 
ángulo 
θ esta en grados y K= 10-3 si el ángulo θ esta en radianes 
 
Egi =  Componente de iluminancia (es decir, en un plano perpendicular a la línea de visión del ojo) que 
proviene de la fuente i-ésima  lumínica generadora de deslumbramiento.  También puede 
entenderse como la iluminancia en el ojo del obse rvador producida por la fuente deslumbrante en 
el plano perpendicular a la línea de visión, expresada en luxes). El subíndice i varía entre 1 y n. 
 
θi = Ángulo (en grados) formado por una línea entre la fuente luminosa y el observador y la línea entre 
el observador y un punto de visión.   
  
 
 
Figura 530.4.6 Cálculo de Luminancia de Velo 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 155 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Restricciones y alcance en la aplicación de las fórmulas anteriores: El ángulo θi está comprendido 
entre 1,5 ° y 60° (en la práctica se limita a 20 °)  
 
⇒ El observador está mirando a un punto de la vía a 90 m delante de él y colocado a la misma distancia 
que él, del lado de la carretera, de la primera luminaria que se incluye en el cálculo. 
 
⇒ El punto de visión del observador se encuentra a ¼ del ancho de la calzada (de derecha a izquierda) 
justo al frente de la primera luminaria y el ángulo de visión comprende hasta 20 ° por encima de la 
visual, debido a la forma del vehículo. 
 
⇒ Se involucran el cálculo 12 luminarias (o 24 para disposición bilateral) sin embargo, solo las cuatro 
primeras tienen un aporte significativo. 
 
⇒ Las luminarias deben estar colocadas de modo que su reparto sea longitudinal al eje de la vía  
 
De acuerdo con la IESNA, la luminancia de velo se calcula con una fórmula parecida a la de CIE, que 
igualmente es empírica.  Se calcula la contribución de cada luminaria y se suman para obtener el valor 
final de la luminancia de velo. La fórmula es: 
 
 
Donde 
 
Lv= Luminancia de Velo.  
Ev = Iluminancia vertical en el plano de la pupila del observador, en luxes. 
φ  = Ángulo entre la línea de circulación y la luminari a, en grados.  La línea de circulación es una línea 
paralela a la vía localizada a ¼ del ancho de la vía a la altura del ojo del observador, a 1,45 m. 
n= Número de luminarias del proyecto que se ven directamente desde el punto de evaluación de la 
luminancia de velo. El cual debe ser el mismo punto y las mismas luminarias utilizadas  para evaluar la 
luminancia de la calzada. 
 
b) Deslumbramiento de incomodidad Hasta el presente no se ha desarrollado ningún método 
satisfactorio para cuantificar este tipo de deslumbramiento en vías, anterio rmente se utilizó el índice G ó 
marca de control del deslumbramiento, de acuerdo c on la publicación CIE 31 (TC-4.6) 1976, pero se 
presentaron anomalías o incertidumbres en su aplicación.  Las evidencias en el campo sugieren que las instalaciones diseñadas de acuerdo con las especificaciones del TI de la Tabla 12 de la norma NTC 900 
son adecuadas respecto al deslumbramiento de incomodidad. 
 
Entornos brillantes, tales como edificios iluminados tienden a mitigar el deslumbramiento de incomodidad 
pero como la iluminación de edificios es variable y puede ser apagada durante la noche, no es recomendable incluirla en el diseño de la iluminación de vías. 
 
c) Incremento del umbral (Ti) en una instalación de alumbrado público. Es una medida de la pérdida 
de visibilidad causada por un deslumbramiento enceguece dor originado por la luminaria.  Por tanto, es 
una medida del deslumbramiento fisiológico.  La fórmula para calcular este valor se basa en calcular porcentualmente la diferencia de luminancia necesaria para volver a ver el objeto en presencia de un 
nivel de deslumbramiento dado, respecto a la diferenc ia de luminancia necesaria para ver el objeto pero 
en ausencia del deslumbramiento. 
 
El incremento de umbral TI se calcula para el estado in icial de la instalación, es decir, con la luminaria 
nueva y con el flujo inicial de la bombilla, mediante la siguiente fórmula,  
 ∑
=+=n
ivi
vEL
125.110
θθ 
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 156 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
TI = K×E g  / (L prom)0,8×θ2     (%) 
 
De acuerdo con la anterior ecuación, la pérdida de visibilidad causada por un deslumbramiento 
enceguecedor  ocasionado por la luminaria, se puede disminuir aumentando la altura de montaje de la 
luminaria (esto equivale a aumentar el ángulo θ) o aumentando la luminancia promedio (L prom).  
 
K es una constante que varía con la edad del observador.  
 
Generalmente se considera un observador de 23 años de edad, en cuyo caso K es igual a 650 porque:  
L
v = 10×E g/θ2   y   TI = 65 L v/(Lprom)0,8  
 
TI = 650 E g/θ2×(L prom)0,8 
 
Para edades del observador diferente a 23 años, el valor de la constante K se calcula a partir de la 
siguiente fórmula:   
 
K = 641[1 + (A/66,4)4] , 
En donde:  
 
A      edad del observador en años. 
 E
g   es la iluminancia total inicial producidas por las luminarias, en su estado nuevo, sobre un plano 
normal a la línea de visión y a la altura del ojo del observador. 
 
El observador está ubicado a una altura de 1.50 m sobre el nivel de la calzada y con relación a ésta  
colocado de la siguiente manera:   
Transversalmente a  1/4  de ancho total de la calzad a y longitudinalmente a una distancia  2,75 (H-1,5), 
medida desde el frente de la luminaria.   Donde H es la altura libre de montaje de la luminaria, en metros. 
(Se asume que el ángulo de apantallamiento del techo del vehículo es de 20º) 
  L
prom    Es la luminancia media inicial de la superficie de la calzada 
 θ        Es el ángulo en grados entre línea de visión y el centro de cada luminaria. 
 
El cálculo de TI se inicia con el observador situado en  la posición inicial, definida anteriormente, y luego 
se repite moviendo el observador hacia delante con incrementos que son los mismos en número y 
distancia que los utilizados para el cálculo de la luminancias promedio de la calzada. 
 El TI de la calzada es el correspondiente al valor máximo encontrado en los cálculos. 
 
Esta ecuación es válida para 0,05 < L
prom < 5 cd/ m2  y 1,5º < θ < 60º 
 
Eg se añade para la primera luminaria en la dirección de observación y luminarias más alejadas, hasta 
una distancia de 500 m. 
 
SECCIÓN   540.  MEDICIONES  FOTOMÉTRICAS  DE ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 
Una vez construido el proyecto de alumbrado público y después de 100 horas de funcionamiento de las 
bombillas nuevas, se debe verificar el diseño de pr oyecto de alumbrado público mediante la medición de 
iluminancia y su comparación con los valores ofrecidos en el diseño fotométrico del proyecto. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 157 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
La medición de luminancia se debe hacer para confrontar los datos teóricos obtenidos con la clase de 
superficie de calzada normalizada adoptada en el dis eño fotométrico.  Los valores reales medidos para 
las vías permitirán crear una base datos, donde con el tiempo se puedan hacer ajustes a las matrices 
normalizadas del factor R que se aproximen de mejor forma a las superficie de las calzadas de las vías 
existentes en el país.  Para lo cual se  debe seleccionar un vano adecuado  de medición. 
 
Cuando el vano seleccionado es factible de ser medido, los requisitos que debe reunir el vano a medir, la 
forma del marcado de la malla o grilla , la ejecución de las mediciones y el cálculo de los parámetros de 
calidad se definen a partir de los datos obtenidos en las mediciones.  El procedimiento incluye la 
evaluación de los casos especiales y de las vías peatonales, en ellas determina la forma de marcación del vano y los parámetros de calidad a ser evaluados. 
 
Cuando la medición no sea técnicamente apropiada ó involucra mucho riesgo, la evaluación se define a 
partir de cálculos de cada uno de los parámetros de calidad por medios informáticos y de la verificación 
en campo de la operatividad de las unidades de alumbrado en el vano y de la configuración de la instalación. 
 540.1
 EVALUACIÓN  DEL  VANO  SELECCIONADO  PARA  LA MEDICIÓN.   
 Los vanos a ser medidos deberán cumplir los siguientes requisitos:  
1. No debe presentar obstáculos que obstruyan la distribución luminosa de las luminarias (árboles, 
automóviles estacionados, etc.). 
2. El recubrimiento de las calzadas no debe presentar ondulaciones (presencia de baches 
pronunciados) que impidan la visualización de los puntos de medición ó la horizontalidad del medidor 
de iluminancia.  
3. No estar ubicados en las zonas calificadas como altamente peligrosas desde el punto de vista 
delincuencial. 
4. Estado de la calzada. Deberá estar seca para la medición. 
5. Estar libres de influencia de iluminación diferent e al sistema a evaluar (vehicular o comercial). 
 
540.2
 PROCEDIMIENTO  DE MEDICIÓN.   
 Todas las fuentes de luz que pertenezcan a la instalación de alumbrado que se va a medir deben ser visibles y estar encendidas, mientras que aquellas fuentes que no lo sean deben estar apagadas. 
 
Para estar seguros de la confiabilidad de las mediciones se debe tener en cuenta lo siguiente:  
⇒ Todos los instrumentos de medición deben estar calibrados. 
⇒ Se debe tener en cuenta los parámetros de diseño de la instalación y la correcta geometría de la 
misma: altura de montaje, avance, ángulo de inclinac ión de la luminaria, interdistancia, ancho de la 
vía, posición de la bombilla. 
⇒ Por medio de inspección visual se debe verificar que los accesorios eléctricos y la bombilla sean los 
adecuados para la luminaria. 
⇒ Verificar la tensión de alimentación en los bornes de la luminaria. 
⇒ Las luminarias deben estar en régimen normal de funcionamiento. 
⇒ Las bombillas deben estar nuevas con un envejecimiento mínimo de 100 horas. 
⇒ El conjunto óptico de la luminaria debe estar limpio. 
⇒ En lo posible, se debe eliminar el efecto de las fuentes luminosas ajenas al sistema analizado que 
puedan causar errores en la medición, tales como avisos luminosos, faros de automóviles, etc.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 158 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
⇒ Evitar las mediciones cuando el piso está mojado, porque pueden presentarse reflexiones que 
introducen errores. 
⇒ El personal que interviene en las mediciones no d ebe producir sombras en el campo de medición, ni 
bloquear la luz hacia el aparato de medición. 
 
540.2.1   MARCACIÓN  DE LA VÍA. 
 
La marcación de los puntos de medición en los tramos o vanos seleccionados dependerá del tipo de 
calzada para lograr una buena visualización durante las mediciones. 
Calzadas claras y oscuras. El marcado de los puntos a medir en este tipo de calzada, se sugiere que 
se realice con tiza blanca. 
Calzadas de adoquín. El marcado de los puntos a medir en este tipo de calzada se sugiere que se 
realice con tiza blanca. 
La marcación de los puntos generalmente se hace so bre tramos rectos de vía; aunque pueden existir 
casos especiales en la marcación de los puntos para las mediciones de: intersecciones, rampas, 
pendientes, secciones de intercambio, plazas, cruces  y puentes peatonales, óvalos, glorietas, y vías 
curvas.  En estos casos, la marcación de los puntos para medición de la iluminancia, debe estar de 
acuerdo con los puntos utilizados en el diseño FOTOMÉTRICO. 
 
540.2.2   MALLA  DE MEDICIÓN. 
 
a) Medición de iluminancia. Para las vías con clase de iluminaci ón Tipo M1 y M2 se debe utilizar el 
sistema recomendado en las normas CIE 140- 2000 o el indicado en el presente reglamento adaptado de 
la NTC 900, que consiste en tomar los siguientes  puntos de acuerdo con la Figura 540.2.2. 
 
 
Figura 540.2.2.  Malla de medición para Iluminancia y luminancia 
 
Los puntos de cálculo se deben espaciar uniforme mente en el campo de cálculo, y la cantidad debe 
seleccionarse de la siguiente manera. En dirección longi tudinal el espaciamiento se determina a partir de 
la siguiente ecuación                                                          D  =  S / N. 
Donde: D     es el espaciamiento entre los puntos en la dirección longitudinal (m.) 
S     es el espaciamiento entre luminarias (m.) 
N   es el número de puntos de cálculo en dirección longitudinal, con los siguientes valores: 
 
Para  S ≤ 30 m.   N= 10 
Para  S ≥ 30 m.   el entero que resulte de la relación N= S/3 
 
Debe tenerse en cuenta que la primera fila de puntos se localiza a una distancia igual a D/2 mas allá de 
primera luminaria. 
 En dirección transversal se toman tres puntos considerando el ancho total de la calzada,   
                                                          
d = Wr / 3.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 159 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Donde: 
d      es el espaciamiento entre los puntos en la dirección transversal (m.) Wr   es el ancho de la calzada del área aplicable (m). 
 
Para las vías  de la malla vial Intermedia y de la malla  vial Local se recomienda  utilizar el sistema de los 
9 PUNTOS. 
 
b) Medición de la luminancia . De acuerdo con las normas CIE 140-2000 o NTC-900, los puntos de 
medición se deben espaciar uniformemente en el cam po de medición y situarse como se indica en la 
Figura 540.2.2  
 
En dirección longitudinal el espaciado entre los punt os de medición D se calcula a partir de la siguiente 
ecuación,    
D = S / N  .  
Donde: 
D      Espaciado entre puntos en la dirección longitudinal (m.) 
S      Interdistancia entre lu minarias en la misma fila (m.) 
N    Número de puntos de cálculo en la dirección longitudinal, con los siguientes valores: 
Para S menor o igual a 30 metros N debe ser igual a 10 y, para S mayor a 30 metros, N debe ser el 
entero más pequeño de tal manera que D sea menor o igual a 3 metros. 
La primera fila transversal de puntos de cálculo se lo caliza a una distancia d/2 más allá de la primera fila 
de luminarias (alejada del observador) 
En dirección transversal se toman tres puntos por cada carril de circulación, el espaciado entre puntos 
está dado por la fórmula, 
d = W
l / 3 .  
Donde: 
d       Es el espaciado entre puntos en dirección transversal (m.), y   
Wl     Es el ancho del carril de circulación (m.) 
 
Los puntos de cálculo más alejados se espacian d/2 a partir de cada borde del carril correspondiente  
c) Posición del observador . En sentido longitudinal el observador se coloca a 60 metros frente a la 
primera línea de puntos.  En sentido transversal el observador se desplaza transversalmente y se coloca 
frente  al centro de cada carril de circulación. 
 
540.3
  MEDICIONES  QUE  DEBEN  APLICARSE  SEGÚN  EL TIPO  DE VÍA. 
 
Las mediciones a aplicarse por cada tipo de vía se pueden apreciar en la Tabla 540.3. 
  
VÍAS MEDICIONES 
Rectas Iluminancias E prom Uo, ó, Luminancias L prom, U o, U L cuando los tramos 
ininterrumpidos son mayores o iguales a 100 m 
Aceras en vías rectas Iluminancia 
Curvas con radios menores a 200  m Iluminancia y relación SR 
Curvas con radios mayores a 200 m Iluminancia 
Aceras en vías  Iluminancia 
Intersecciones Iluminancia 
Cruces peatonales Iluminancia 
Pendientes mayores al 6% Iluminancia 
Pendientes menores al 6% Iluminancias E prom, U o ó Luminancias L prom, U o, U L cuando los tramos 
ininterrumpidos son mayores o iguales a 100 m 
Aceras en pendientes Iluminancia 
Rampas Iluminancia 
Plazas-óvalos Iluminancia 
Tabla 540.3 Mediciones por tipos de vías 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 160 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Notas .- En el caso que no pueda ser posible realizar la medición de las luminancias porque la vía no tiene el largo 
necesario para la ubicación del observador (60 m), se medirá iluminancia. 
 
Para el caso de medición de luminancias el vano o tramo a evaluar debe tener como míni mo tres vanos antes y tres 
vanos después del área a evaluar.  
 
540.3.1  EVALUACIÓN  DE LUMINANCIA. 
 
a)  Área de evaluación: El área de evaluación de las mediciones será el tramo o vano seleccionado de la 
vía, teniendo en cuenta lo especificado en el presente Reglamento Técnico. 
 
b) Ubicación del sensor : El luminancímetro será colocado en un trípode a una altura de un metro y 
cincuenta centímetros (1,50 m) con respeto del  punt o medio del lente visor hasta el suelo o calzada. 
 
c)  Ubicación del punto de observación. En la ubicación del punto del observador se deben tener en 
cuenta  lo siguiente: 
 1. Luminancia Promedio y Uniformidad general . en dirección transversal , el observador se coloca 
en el centro de cada carril de circulación y longi tudinalmente a 60 metros a partir de la primera 
columna de puntos. La luminancia promedio y la uniformidad general se calculan para la totalidad de 
la calzada, para cada posición del observador. Las cifras reales del sistema de iluminación medido, 
corresponden a los valores más bajos medidos en las diferentes posiciones transversales del observador.  
 
2. Uniformidad longitudinal de la vía. El punto de observación será ubicado en el eje del carril a 
evaluar y a una distancia de sesenta metros (60 m)  de la primera línea de puntos marcados en el 
tramo o vano a medir se efectuarán mediciones en el eje de cada carril.  
 
c) Forma de señalización de los puntos : Para señalizar y marcar los punt os se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
1. Deben  ser marcados de tal forma que no haya luces que distorsionen la medición. 
2. La persona encargada de marcar cada uno de los puntos así como la persona encargada de realizar 
las lecturas en el luminancímetro deben contar con radios de comunicación para estar en continuo 
contacto durante las mediciones. 
3. La persona que realiza la medición debe estar acompañada  de una persona que haga las 
anotaciones de las mediciones obtenidas en el campo. 
4. La persona encargada del marcado de cada uno de los puntos durante la medición, deberá señalar el 
punto a medir. 
5. Una vez enfocado este punto por la persona que realiza la medición  le indicará que apague la 
linterna, se retire del punto a medir y procederá a realizar la lectura del punto en el luminancímetro. 
6. El asistente anotará el resultado de la lectura dado por la persona que realiza la medición en el 
luminancímetro. 
 
d) Cuidados en la medición  
 
1. Antes de empezar a realizar las mediciones la pe rsona encargada de realizar las lecturas en el 
luminancímetro, debe de calibrar este medio de medición de acuerdo con su manual de 
funcionamiento. Igualmente debe verificar el estado de la luminaria, la tensión de red, inclinación de la luminaria y el brazo, fijación de la luminari a al brazo, posición de la bombilla y avance de la 
luminaria sobre la calzada. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 161 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
2. Durante la medición la persona encargada de marcar el punto debe de retirarse lo necesario para no 
crear sombra alguna sobre el punto a medir ya que esto distorsionaría la lectura obtenida en el 
luminancímetro. 
 
3. Durante la medición la persona encargada de manejar el luminancímetro debe de focalizar el punto lo 
más exactamente posible para minimizar los errores en las lecturas. 
 
540.3.2  EVALUACIÓN  DE LA ILUMINANCIA. 
 
Una vez obtenidos los valores de los niveles de luminancia en los 9 puntos, se procede a calcular la 
iluminancia promedio E prom y el coeficiente de uniformidad general U o de acuerdo con la metodología 
presentada en el presente Reglamento.  
 
a. Área de evaluación :  El área de evaluación de las mediciones será el tramo o vano seleccionado de 
la vía, teniendo en cuenta lo especificado en esta guía. 
 
b. Ubicación del sensor: El sensor o fotocelda del fotómetro o luxómetro será colocado a una altura 
máxima de quince centímetros (0,15 m), en posición horizontal . 
 
C. Ubicación del punto a medir: El dispositivo con el sensor es colo cado por el operario sobre el punto 
inicial marcado sobre el vano o tramo a medir. La persona encargada de realizar la medición:  
registrará la lectura obtenida en el luxómetro. Cada punto marcado en el vano será medido de igual 
forma. 
 d. Cuidados en la Medición : Antes de iniciarse la medición la persona encargada, debe calibrar el 
luxómetro de acuerdo con su manual de funcionamiento y verificar que esté funcionando 
correctamente. Igualmente debe verificar el estado de la luminaria, la tensión de red, inclinación de la luminaria y el brazo, fijación de la luminaria al braz o, posición de la bombilla y avance de la luminaria 
sobre el área considerada. 
 
La persona encargada de colocar el dispositivo con el sensor sobre el punto a medir, debe asegurarse 
de retirarse a una distancia prudencial para no crear so mbras sobre el sensor y obstruir la distribución 
luminosa. La persona encargada de la medición antes de realizar la lectura, debe esperar que ésta se 
estabilice en el display del luxómetro. 
 
540.3.3
  SELECCIÓN  DE LOS  MEDIOS  DE MEDICIÓN. 
 
a) Medidores fotométricos de luminancia:  Los siguientes requisitos se adoptan de la norma NTC 900, 
Sección 9.2.2.1, Instrumentos debidamente calibrados. 
 
1. Repetibilidad de las mediciones en cualquier punto de la escala utilizada.  
2. Las medidas deberán ser realizadas con un luminancímetro, con un ángulo de medición no mayor de 
2 minutos vertical y entre 2 y 20 minutos horizontalmente.  
3. EL instrumento deberá ser sensible a mediciones de luminancia de cerca de 0,1 cd/m2 con un error 
no mayor de ±2%. 
 
b) Medidores fotométricos de Iluminancia: Los siguientes requisitos se adoptan de la norma NTC 900, 
Sección 9.1.2.1, Instrumentos debidamente calibrados.  
1. Repetitividad de las mediciones en cualquier punto de la escala utilizada. 
2. Deberán tener una alta sensibilidad 
3. Deberá tener  una precisión no menor del ± 5,0%. 
4. Deberán tener una corrección efectiva del coseno hasta un ángulo de 85°.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 162 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
5. Deberán tener corrección de color según la curva de eficiencia espectral de la CIE V( λ). 
6. El coeficiente de sensibilidad con la temperatura deb erá ser despreciable dent ro del rango normal de 
temperaturas. 
7. Deberá tener una suspensión que permita ajustar automáticamente la horizontalidad. 
8. Deberá de ser capaz de medir niveles de Iluminancia horizontal, o ubicarse en otros planos de 
medición requeridos. 
9. El fotómetro deberá ser ubicado tal que el observador no produzca sombras,  cubierto de la luz 
extraña que no serán medidas. (Utilización de un cable de extensión). 
 
540.3.4   COMPETENCIA  DE PERSONAL  RESPONSABLE  DE LAS  MEDICIONES. 
 
El personal que tiene a su cargo la toma de mediciones deberá estar capacitado  en este tipo  de 
actividades y  debe  evitar que las medidas se alteren por: 
 
a) Luces o sombras  introducidas por el operador: D eberá evitarse introducir luz adicional por reflexión 
sobre ropa blanca o colores fosforescentes.  Igualme nte, deberá evitar producir sombras o bloquear 
la luz que llega al instrumento receptor de luz. 
 
b) Introducción de errores de medición por deficiencias en la calibración de los medios de medición a 
usar al momento de la medición. 
 
c) Introducción de errores por deficiencias en las lect uras.  Como variación de las alturas de medición, 
posición  inadecuada del sensor y señalización incorrecta de los puntos de medición 
 
d) El personal seleccionado para efectuar las medici ones no debe  introducir errores por repetibilidad y 
reproducibilidad mayor al 1%. 
 
Nota 1:  Se entiende por errores de repetitividad la difere ncia que existe entre lect uras efectuadas por un 
mismo operador, en un mismo vano en tiempos muy cercanos utilizando el mismo medio de medición. 
 
Nota 2 : Los errores por reproducibilidad son las diferencias introducidas por diferentes operadores en un 
mismo vano en tiempos muy cercanos  utilizando el mism o instrumento. 
 
540.3.5   INFORME  DE LA MEDICIÓN. 
 
En el informe se deben incluir los siguientes datos: 
 
a. Localización del sitio de la medición 
b. Fecha y hora de la medición c. Descripción detallada del sistema de iluminación en el que se incluye: tipo de luminaria, altura del 
montaje, interdistancia entre postes, avance, inclin ación de la luminaria, disposición y condiciones de 
los alrededores. 
d. Gráfico de la vía en planta y corte c on las características de la instalación 
e. Condiciones eléctricas de operación. f. Condiciones de operación de las luminarias 
g. Condiciones atmosféricas. 
h. Tabla de datos medidos en el sitio i. Descripción de los instrumentos utilizados j. Nombre de los participantes en la medición.     
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 163 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
MEDIDA DE NIVELES DE ILUMINANCIA 
- MÉTODO DE LOS NUEVE PUNTOS 
RESPONSABLE:  FECHA  HORA INICIO  
DIRECCIÓN DEL SITIO DE MEDICIÓN  
TRAMO DE VIA QUE TIENE CONDICIONES UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA  
LUXÓMETRO (Marca -referencia – Nº serie)  
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE LA NOCHE  
LUMINARIA 
 (Tipo-referencia-marca)  BOMBILLA 
(Potencia- fuente)  
TIPO DE APOYO (Poste-
longitud)  AVANCE DE LA LUMINARIA SOBRE LA 
CALZADA – A2 (m)  
ANCHO DE CALZADA – W (m)  
SEPARADOR SI NO Nº SEPARADORES ALTURA DE MONTAJE DE LA 
LUMINARIA –H (m)  
DISPOSICIÓN DE LAS 
LUMINARIAS  TENSIÓN NOMINAL DE LA LUMINARIA  
INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIAS 
CONSECUTIVAS –S (m)  DISTANCIA DEL POSTE AL BORDE DE LA 
CALZADA –A1 (m)  
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE LA 
LUMINARIA  TENSIÓN MEDIDA EN LA RED  
¿EL CONJUNTO ÓPTICO DE LAS LUMINARIAS ESTÁ SUCIO POR LA POLUCIÓN?  
PUNTOS 1 4 7   OBSERVACIONES  
1       
2       
3      
 
Tabla 540.3.5  Formato de planilla para los datos de iluminancia medidos en alumbrado público 
 
540.4  CASOS  EN LOS  CUALES  NO ES FACTIBLE  LA MEDICIÓN. 
 
Cuando la configuración de la vía no reúne los requisi tos dispuestos en el presente reglamento,  la 
evaluación de la vía se efectuará revisando los   cálculos por medios informáticos que muestren los 
parámetros de calidad de la vía y se verificará en campo. 
 
a) Forma de realizar los cálculos . Los cálculos deberán ser realizados de la siguiente forma: 
 
1. Considerar no menos de 3 vanos a cada lado del evaluado, dichos vanos deberán indicar los 
espaciamientos reales encontrados en el campo. 
2. La configuración real de la vía (alturas de mont aje, avance del andén, ancho de calzada, bermas, 
etc.). 
3. Factor de mantenimiento real de la instalación. 
 
b) Verificación en campo . En el campo se verificará: 
 
1. La operatividad de las luminarias en el vano seleccionado. 
2. Las características de la instalación y su corres pondencia con las especificadas en los cálculos (el 
tipo de luminaria, separación entre postes, altura de montaje, altura del andén) 
3. El estado de mantenimiento de la instalación. 
 
540.5  CÁLCULOS  FOTOMÉTRICOS  UTILIZANDO  LOS  DATOS  DE LAS  MEDICIONES. 
 
a) Luminancia promedio (L prom). Es el promedio aritmético de todos los valores de luminancia medidos 
en un tramo o vano.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 164 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
Donde: 
 L            Luminancia en un punto de medición N            Número de puntos de medición 
 
 
540.5.2 Uniformidad general (Uo). Es el cociente entre de luminancia mínima del tramo de evaluación y 
la luminancia promedio de los valores obtenidos en los puntos ubicados en la superficie a evaluar.  
 
          Donde: 
L Min.             Luminancia mínima en el tramo medido 
L Prom.            Luminancia promedio del vano 
 b)  Uniformidad longitudinal (UL). Es el cociente entre la luminancia mínima y la luminancia máxima de 
los valores obtenidos en los puntos ubicados en el eje del carril. La U
L de la calzada será la menor de las 
uniformidades longitudinales calculadas. 
 
 
 U L                     Uniformidad longitudinal de la calzada 
 U L I                   Uniformidad longitudinal del  iésimo carril 
L MIN I                  Luminancia mínima del i-ésimo carril 
L MAX  I                Luminancia máxima del i-ésimo carril 
 
c)  Iluminancia promedio (E prom),  Es el promedio aritmético de todos los valores medidos en un tramo 
o vano. 
 
Ei              Iluminancia en un punto de medición  
N              Número de puntos de medición   
 
Nota: la iluminancia promedio en la calzada se calcula con todos los valores medidos sobre ésta, de 
forma análoga se calcula la iluminancia sobre los andenes. 
 
d) Relación de alrededores (SR). Es el cociente entre la iluminancia promedio en los andenes (ViE) y la 
iluminancia promedio de la mitad del carril adyacente (CiE). 
e) Incremento umbral (TI). El incremento umbral se obtiene a través de cálculos por computador, de 
acuerdo con los términos indicados en el Numeral co rrespondiente a  “Cálculo del incremento del umbral 
(TI) en una instalación de alumbrado público”. 
 
 iL LU U<
ii
i
MAXMIN
LLLU= y  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 165 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
SECCIÓN  550  REDES  ELÉCTRICAS  DE ALIMENTACIÓN  DEL  SISTEMA  DE 
ALUMBRADO  PÚBLICO.   
 
En un proyecto de alumbrado público, después de real izado el análisis fotométrico y alcanzadas las 
mejores opciones de iluminación, se procede con el diseño  de la red o instalación  eléctrica que servirá 
para alimentar el sistema de alumbrado. 
 
550.1  REQUISITOS  GENERALES  DE LAS  REDES  DE ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 a. Las instalaciones eléctricas de los circuitos de alumbrado público deben cumplir con las disposiciones 
de seguridad contempladas en el  Reglamento Técnic o de Instalaciones Eléctricas - RETIE, y sus 
materiales y equipos deben tener certificado de conformidad de acuerdo con dicho Reglamento 
Técnico.  
 
b. Los circuitos de baja tensión alimentados desde transformadores exclusivos de alumbrado público 
deberán tener una tensión que no facilite la conexión de servicios domiciliarios.   Para sistemas de 
redes trifásicas de media tensión, los circuitos de baja tensión deben ser trifásicos tetrafilares, con 
una tensión fase – fase de 380 V.   Las luminarias se conectarán entre fase y neutro a 220 V;  
 
c. Para sistemas de redes monofásicas deben tene r salida secundaria del tipo monofásicos trifilar 
480/240 V y las luminarias se conectarán entre fase y neutro a 240 V. 
 d. El neutro debe estar sólidamente aterrizado. 
 
e. La regulación de tensión de baja tensión que deb e garantizar el operador de red; en el caso del 
alumbrado domiciliario debe ser igual a la tensión del servicio domiciliario y por tanto no debe exceder 
el rango de variación de +5% -10% la tensión nominal (Norma NTC 1340).  En el caso del servicio de alumbrado público el nivel de tensión debe estar dentro del rango de funcionamiento normal de los 
equipos, es así que si el conjunto eléctrico de las luminarias tienen balastos electromagnético tipo 
reactor, la variación de tensión de alimentación no podrá tener una variación de tensión mayor de ± 
5% la tensión nominal de los balastos que tengan las luminarias de alumbrado público. 
 
550.2
 TOPOLOGÍA  DE LA RED  ELÉCTRICA. 
 
Los circuitos de baja tensión dedicados exclusivam ente al alumbrado público, como en avenidas, 
parques y grandes áreas, deben  cumplir los siguientes requisitos: 
 a. Alimentarse con transf ormadores exclusivos.  
b. Los transformadores alimentados de redes trifásicas deben tener salida secundaria del tipo trifásico 
tetrafilar de 380/220 V,  
c. Para sistemas de redes primarias monofásicas deben tener salida secundaria del tipo monofásicos 
trifilar 480/240 V. 
d. Deben ser potencias estandarizadas  de transf ormadores que faciliten su adquisición y  cada 
transformador de uso exclusivo de alumbra do público  no debe ser mayor a 75 KVA, 
e. Transformadores  de potenci as mayores a 5 KVA deben  llevar asociado un equipo de medida, que 
permita tener control real de la energía consumida en el alumbrado público. 
f. En  sectores residenciales y pequeños comercios,  la red eléctrica de distribución en  baja tensión 
podrá ser compartida con las instalaciones de alumbrado público y la tensión de alimentación será la 
tensión fase nominal de la red (usualmente 208 V).  
g. En los circuitos de iluminación compartidos  con redes de uso general, se puede usar la tensión  
propia de la red  208/120 ó 220/127 Voltio s, o monofásico 240-120 voltios.  
h. En estos casos los Operadores de Red deben considerar, en sus normas de construcción   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 166 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
condiciones   especiales de las estructuras de soporte de la red, como la  separación,  características 
mecánicas para  soporte de cables, brazos, lumina rias y demás herrajes,  distancias de seguridad.  
En  las interdistancias (vanos de los cables de las redes eléctricas, se debe dar cumplimiento a los 
parámetros de iluminación de la vía, con los  niveles de iluminancia mínimos promedio mantenidos y 
coeficientes de uniformidad exigidos en el presente reglamento.  
i. Los Operadores de Red en sus  normas de constr ucción de redes  en vías intermedias y locales, con 
clases de iluminación  M3, M4 y M5, deben contemplar  la localización de estructuras con base en 
estudios fotométricos,  usando la información de luminarias certificadas con bombillas de las 
potencias usualmente utilizadas  y  eficacias lumínicas  no menores a las establecidas en el presente reglamento.  El estudio debe comparar la informac ión certificada de por lo menos tres tipos de 
luminarias.  La  separación de estructuras seleccionada debe ser la  de la alternativa  más 
económica en la vida útil del proyecto, teniendo en  cuenta  los  criterios definidos en el presente 
reglamento.  La  ubicación definitiva de la estructura  no debe  estar  por fuera  de la interdistancia  
óptima en más o menos el 15%. 
j. Las autoridades municipales, como responsabl es del servicio de alumbrado público, manejo del 
espacio público y responsables primarios de la prestación del servicio público de energía deben 
exigir el cumplimiento de esta normatividad de s eparación máxima de los postes en la construcción 
de las nuevas redes eléctricas de uso general, en los cascos urbanos y podrán exigir la modificación de las mismas en el caso de incumplimiento.  
k. La característica de diseño como circuito aéreo o subterráneo dependerá básicamente de las 
disposiciones de ordenamiento municipal, las c uales deben ser atendidas  por quienes desarrollen 
los proyectos de alumbrado público.  
 
SECCIÓN  560  ILUMINACIÓN  DE OTRAS  ÁREAS  DEL  ESPACIO  PÚBLICO. 
 
El Decreto 1504 de 1998 de manejo del Espacio público en los planes de ordenamiento territorial, 
contempla otros elementos constitutivos del espacio público tales como:  Áreas para la conservación y 
preservación de las obras de interés público y los elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, 
culturales, recreativos, artísticos y arqueológ icos; las cuales pueden ser monumentos nacionales, 
murales, esculturas, fuentes ornamentales, esc enarios deportivos, escenarios culturales y de 
espectáculos al aire libre, túneles, etc. 
 
No todos los espacios públicos, definidos en el Decreto 1504 de 1998 reglamentario de la Ley 388 de 
1997, están contemplados para ser iluminados con cargo al  servicio de alumbrado público; pero esto no 
implica que no necesitan ser iluminados.  El servicio  de alumbrado público está reglamentado en el  
Decreto 2424 de julio 18 de 2006. 
 
560.1  ILUMINACIÓN  DE GRANDES  ÁREAS  DEL  ESPACIO  PÚBLICO. 
 
Cuando el área a iluminar es de grandes  dimensiones, superiores a 5.000 m2 y la relación largo / ancho 
tiene un valor máximo de 10, es conveniente considerar la iluminación con postes de gran altura o 
mástiles y no simplemente con postes y luminarias convencionales.  
 
Entre las ventajas del uso de mástiles de gran altura  (27 m) se tiene: Mejora sustancial el impacto 
ambiental visual de la instalación, así como el rendim iento luminoso de la instalación, al favorecer la 
visión general de cualquier objeto en el área, adem ás de disminuir los costos de operación, 
mantenimiento y reposición de la instalación de alumbrado (Ver figura 560.1 a) 
 
En este tipo de iluminaciones se calcula la iluminancia (horizontal) promedio Eprom, así como los valores 
de Emax y Emin sobre el área y los valores de uniformidad definidos como las relaciones entre Emin/Eprom. 
 
Los puntos de cálculo se ubican en el centro de los cuadrados que componen una red que cubre toda el 
área a iluminar.  Las aristas de cada cuadrado en la red de cálculo no deben exceder de 5 m.  Deben  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 167 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
contemplarse puntos de cálculo en las cruces vi ales a desnivel considerando completamente su 
geometría (cambios de altura e inclinación) y para cada uno de ellos se calcula la iluminación horizontal 
Eh respectiva, a partir del aporte de todos y cada uno de los proyectores de la instalación. 
 
Los mástiles se colocan de tal manera que no interfieran con el trabajo del área: bien sean bodegas al aire libre, patios de maniobras, intersecciones viales  con cruces a desnivel, glorietas, zonas aledañas a 
hitos y escenarios deportivos, parqueadero. 
 
Cada mástil cubre aproximadamente un área equivalent e a un cuadrado cuyo lado mide cuatro (4) veces 
su altura. Por ello, los mástiles se fabrican de 20 ó 27 metros. El problema radica en que la altura del 
mástil eleva su costo de manera exponencial.  
 Mástiles de 27 m se justifican sólo donde el ahorr o de espacio sea más importante que el costo del 
mástil.  De modo que una instalación mínima contempl a al menos 2 mástiles.  Esta disposición permite 
instalar una iluminación con una iluminancia general que oscila entre 6 y 100 luxes, dependiendo del 
trabajo visual requerido en el área y con un mínimo de sombras. 
 Si dentro del área hay zonas con requerimientos lumí nicos mayores, es preferible utilizar iluminación 
adicional, bien sea con luminarias sobre postes, fachadas o decorativas.  
 
Los mástiles se ubican en el centro del área a iluminar siempre que sea posible. Ver Figura 560.1 a. Otra 
posible distribución de los mástiles se basa en colo carlos en los bordes del área a iluminar. Aunque la 
relación área iluminada / costo es menor que la dist ribución directa en el área de trabajo, en ocasiones 
se justifica para dejar el área totalmente libre de cual quier obstáculo, como pudiera llegar a ser el mástil. 
Ver Figura 560.1 b. 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 560.1 a.  Ubicación de mástiles en el centro del área  Figura 560.1 b.  Ubicación de mástiles laterales al área 
 
 
Desde el punto de vista de la resistencia mecánica de la estructura del mástil, de las plataformas de 
soporte de los equipos de alumbrado, y de facilitar la s labores de mantenimiento, es conveniente utilizar 
proyectores que tengan el conjunto óptico separado del  conjunto eléctrico (proyector o conjunto óptico y 
cofre con accesorios eléctricos); en ese caso es nece sario verificar las características del arrancador que 
se va a utilizar y la distancia máxima que éste permi te entre la bombilla (ubicada en el proyector) y el 
conjunto balasto-arrancador (ubicados en el cofre); pue s la pérdida de energía del pulso de arranque por 
amortiguamiento capacitivo del cable de conexión , pueden ocasionar anomalías en el encendido de las 
bombillas.  
 
560.2  ILUMINACIÓN  DE FACHADAS  DE EDIFICIOS  Y MONUMENTOS  PÚBLICOS. 
 
Aparte de las vías convencionales, la iluminación de  fachadas, iglesias, conventos y monumentos es de 
gran interés para mantener la estética del paisaje urbano, mejorando de esta manera la comodidad 
visual y por ende la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
 
Iluminar las fachadas y los exteriores de los edificios constituye una de las realizaciones más exitosas y de la luminotecnia. Sus fines pueden ser puramente es téticos o pueden incluir objetivos prácticos, como  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 168 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
en el caso de la iluminación de seguridad . La iluminación exterior de un edificio reporta además 
beneficios como seguridad, prestigio y publicidad económica  en la medida que se convierta en 
referente de la ciudad.  
 
Al elaborar un proyecto de iluminación exterior de fachadas de edificios y monumentos públicos se deben considerar los siguientes factores 
 
a) Dirección principal de la visión de los observadores: Es necesario determinar desde dónde será 
contemplado el edificio o fachada por la mayoría de los observadores.  Esta dirección será considerada 
como el origen de la visual principal . El referente es que ningún brillo  o reflejo directo superior a 10 
veces el brillo promedio del monumento debe quedar en esta direcci ón, porque causará 
deslumbramiento a los observadores y esa molestia disminuye la calidad de la iluminación diseñada.  
 
b) Nivel de iluminancia vertical requerido : Sobre las fachadas, el diseñador debe prever una 
iluminancia vertical que depende de la ubicación del observador, la reflectancia de la fachada y la 
iluminación circundante en los alrededores del edificio considerado, se recomiendan tener en cuenta los 
valores de la Tabla 560.2.  
Alrededores (luxes) Observador Reflectancia de fachada 
Poco 
Iluminados Medianamente 
Iluminados Muy 
Iluminados 
Alta reflectancia entre 0,70 a 0,85 (claras) 50 100 150 
Reflectancia media entre 0,45 
a 0,70 (grises) 100 150 200 Fachadas para ser vistas 
desde adyacencias cercanas 
Reflectancia baja entre  0,20 a 
0,45 
(1) (gris oscuro, negro) 150 200 300 
Fachadas para ser vistas a 
distancia Todas las fachadas 150 200 300 
 
Tabla 560.2. Niveles de iluminancia vertical  recomendado para fachadas 
 
Fuente:   IESNA  Lighting Handbook. 8ª edición año 2.000. 
 
Generalmente si las fachadas tienen reflectancia por debajo de 0,2 resultan muy costosas de iluminar 
mediante el sistema de proyectores.  Es preferible utilizar otros método s de iluminación como los LED, la  
fibra óptica u otras tecnologías  apropiadas  para  delinear el contorno de algunas partes del edificio. 
 c) Análisis del contorno y forma del edificio: Muchos  alrededores de edificios tienen figuras que se 
deben resaltar para romper la monotonía de una fachada.  Es el caso de las rejas, árboles en solitario, 
estatuas, monumentos.  La idea es poderlas resaltar como siluetas oscuras sobre la fachada iluminada 
de la edificación, lo cual se logra ubicando los componentes del proyecto en la secuencia edificio, 
proyectores, figura a resaltar y observador. Un di seño más elaborado puede contemplar este resalte no 
solo por silueta sino por iluminación de diferente color o contraste.   
 
d) Selección de las fu entes luminosas a utilizar: La fuente de luz se selecciona de acuerdo con el 
color y estilo del edificio. Edificaciones modernas tienden a iluminarse con más colorido que 
edificaciones clásicas o rústicas. Las fuentes de luz para edificaciones mode rnas incluyen bombillas de 
halogenuros metálicos de colores como el blanco, para edif icios sobrios, el verde, el violeta, el rojo o una 
combinación de ellos, para edificaciones colorida s.  Una alternativa mas económica aunque menos 
espectacular son las bombillas de vapor  de sodio. Otra alternativa en il uminación de edificios modernos 
se provee con fuentes de luz distribuidas en fibra óptica, tubos de neón y LEDs . 
 
Para los edificios clásicos de acabados rústicos, en general se utilizan bombillas de sodio alta presión. 
Edificios clásicos con fachadas claras tienden a iluminarse con  halogenuros metálicos. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 169 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
e) Selección de los proyectores y equipos a utilizar: Se debe   tener en cuenta el color y la cantidad 
de luz necesitada para proveer el nivel lumínico recomendado sobre la fachada,  otro aspecto a tener en cuenta  es la localización posible de los proyectores,  la distancia a la base del edificio y altura a iluminar. 
 
De acuerdo con las características de los elementos a iluminar y de los parámetros analizados anteriormente, el diseñador debe definir las caracterís ticas físicas, mecánicas y fotométricas del equipo 
de iluminación más adecuado para diseñar el proyecto de iluminación, teniendo  en cuenta la distancia de 
proyección y el área cubierta a tal distancia, con el  fin de obtener el mayor rendimiento del haz sobre la 
superficie a iluminar. 
 Para la selección de los proyectores se necesita conocer su clasificación, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
⇒ La simetría de su fotometría, 
⇒ El ancho en grados del haz de proyección según la CIE, 
⇒ La clasificación NEMA  según la apertura del haz 
⇒ La construcción mecánica. 
 
f) Localización de los proyectores. Basados en la dirección de la visual principal, la orientación de la 
luz dependerá de la forma del edificio, en particular de la forma de su planta o de la sección horizontal 
predominante en la altura de la visual, se  buscará que los proyectores entreguen la mayor cantidad de 
intensidad luminosa en dirección a la normal que establezca el plano de la fachada lo cual permite que la 
iluminancia vertical sobre la superficie dominante de la fachada sea la máxima, logrando reducción de costos de operación y mayor resalte de la fachada. 
A partir de la reducción a figuras geométricas simples, pueden sugerirse la mejor ubicación de los 
proyectores. Así, un edificio rectangular largo y baj o se ilumina por su contorno; en tanto que un edificio 
circular y alto, se ilumina desde dos laterales a la visual. Esto resaltará el volumen y profundidad de la 
edificación.  
Como un principio general de iluminación, los proyectores, fuentes e instalaciones deben ser tan 
discretos  como sea posible frente al edificio o espacio iluminado, sin dejar a un lado las adecuaciones 
para protegerlos del vandalismo. 
Cuando esto no sea del todo práctico, es necesario evaluar el impacto visual de las instalaciones. En ese 
caso, se verá comprometida también la selección de los proyectores y equipos.  
 
g) Composición de las fachadas.  En las fachadas lisas, si se iluminan de manera muy uniforme, 
pueden llegar a ser monótono. En ese caso, la introducci ón de diferentes colores y niveles de iluminación 
a lo largo de su superficie resulta útil para romper la monotonía. Es el éxito de la desigualdad de la 
distribución luminosa.  
Si en la fachada predominan líneas verticales formadas por columnas, pilares o vidrios, éstas se resaltan 
mediante proyectores de haz mediano ubicados a izquierda y derecha de la línea de visual principal . 
Si en la fachada resalta una o varias líneas horizontal es, como alfajías, vigas o voladizos continuos, se 
colocan proyectores pequeños a lo largo de esa línea (sin que se vean) para crear en dicha zona un área 
con mayor iluminación que divida al edificio en una base iluminada más tenue y la zona superior mas iluminada a partir de la línea horizontal seleccionada.  
Fachadas con balcones salientes se iluminan con proyectore s retirados, para integrar estos salientes a la 
arquitectura predominante. Fachadas con entrantes, por el contrario se iluminan con proyectores más 
cercanos para generar sombras. Los entrantes pueden utilizarse para colocar proyectores de diferente 
potencia (bien sea mayor o menor) o color con el fin de reforzar la sensación de volumen o profundidad de la edificación. 
 
h) Color predominante de la fachada o monumento. El color predominante de la fachada compromete 
los elementos del diseño de iluminación por que el color de la fachada incide en la selección del color de  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 170 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
la fuente luminosa. Se recomienda utilizar fuentes que resalten el color predominante del edificio y utilizar 
colores de alto contraste, para evidenciar efectos especiales de sombras, zonas más brillantes o resaltar 
entrantes y salientes de las edificaciones.  
 
i) Instalaciones eléctricas  Deben cumplir el  RETIE. 
 
j) Análisis económico y financiero . Deben incluir no solo costos de inversión sino de operación y 
mantenimiento en la vida  útil del proyecto. 
 
 
560.3  ILUMINACIÓN  DE ESCENARIOS  DEPORTIVOS  O RECREATIVOS. 
 
560.3.1  CRITERIOS  GENERALES. 
 
El trabajo visual en las canchas está orientado a proveer una visión clara del área de juego a los 
deportistas, incluyendo los objetos que intervienen.  Ba jo dos criterios fundamentales: Contraste elevado  
entre el jugador y el fondo y ausencia o minimiza ción del deslumbramiento, para conseguir una buena 
visibilidad y una práctica más continua y menos fatigante. 
En los campos deportivos se encuentran una gran varied ad de superficies reflectantes como el balón, los 
uniformes de los jugadores, la superficie de la canc ha, de las graderías y los espectadores.  Cada una de 
estas superficies no son uniformes ni continuas, s obre todo tratándose de campos deportivos comunales 
orientados al deporte recreativo o de entrenamientos,  esto hace que las reflectancias no sean uniformes 
y dificultan un estudio basado en luminancia. 
Por lo anterior, los  diseños y los cálculos se deb en basar en la cantidad de luz incidente o Iluminancia, 
tanto horizontal como vertical:  
 
a) Iluminancia horizontal:  La iluminancia horizontal es prácticamente la que determina el nivel de luz en 
el terreno de juego y como éste sirve de fondo visual para los jugadores y la pelota, es relevante tener 
una iluminancia horizontal suficiente para crear las condiciones de contraste correcto con el fondo.  Por 
otra parte, como la iluminancia horizontal es respon sable por la mayor parte de la luminancia del campo, 
entonces determina el estado de adaptación del  ojo puesto que el área iluminada forma una parte 
considerable del terreno de visión.  La iluminancia horizontal necesaria para un campo deportivo 
determinado depende de: 
 
⇒ El nivel de competencia previsto para la cancha (recreativa, entrenamiento,  torneos o profesional) 
⇒ El tipo de juego, que a su vez determina la velocidad y tamaño de la pelota, el movimiento de los 
deportistas y la distancia entre éstos y la pelota durante el juego.  
⇒ La Tabla 550-3.1 ilustra los niveles de iluminancia horizontal en luxes y la uniformidad, recomendados 
de acuerdo con los criterios anteriores: 
El criterio para aplicar el rango por su mínimo o su  máximo, depende de la calidad del escenario, el costo 
del proyecto, el uso real en torneos, competencias o entrenamientos.  
 
Nivel de juego Uniformidad (E min/Emax) Deporte 
Recreativo Entrenamiento Competencia Entrenamiento Competencia 
Fútbol 50(100) 60(150) >600 1:3 2:3 
Voleibol 60 100 300 a 600 1:3 2:3 
Baloncesto 60 100 300 a 600 1:3 2:3 
Tenis 150 250 400 a 700 1:2 2:3 
Béisbol 150 250 400 a 700 1:2 2:3 
 
Tabla 560.3.1  Niveles de iluminancia horizontal por tipo de juego y nivel de competencia 
Fuente : IESNA Lighting handbook 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 171 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
b) Iluminancia vertical: La iluminancia vertical, en un campo de juego, es importante para reconocer los 
objetos y se calcula para escenarios que realizan  torneos y juegos profesionales especialmente en 
donde hay afluencia de público y requerimientos de transmisiones de televisión. 
  Para los jugadores, la iluminancia vertical es importante y debe venir de todas direcciones a fin de evitar 
las sombras que podrían comprometer la visibilidad de la pelota de juego.  Igual sucede con los 
espectadores y con las cámaras de televisión. No  obstante, si éstos ocupan una posición fija, la 
iluminancia horizontal deberá comprobarse en la dirección principal de observación. 
 En campos deportivos donde se necesite calcular la il uminancia vertical, una buena práctica es instalar el 
mismo nivel lumínico que el establecido para la iluminancia horizontal. Claro está, la iluminancia 
horizontal se calcula a ras de piso en la cancha, en tanto que la iluminancia vertical se calcula a 1,80 m. 
del nivel de cancha y en las direcciones desde do nde el público tiene visión sobre el juego.  
 
560.3.2
 CONTROL   DEL  EFECTO  ESTROBOSCÓPICO. 
 El efecto estroboscópico consiste en el engaño que experimenta el ojo humano debido a la persistencia 
de las imágenes en el cerebro por una fracción de segundo después que son vistas.  Si una pelota en 
movimiento se ilumina con una fuente intermitente con un tiempo de intermitencia entre 20 y 80 veces por segundo, se observará que la bola aparece varias veces, como una estela de imágenes.  
 
Esta estela puede confundir al observador respecto de la posición real de la bola.  Las bombillas de 
descarga de alta intensidad (HID), alimentadas con corriente alterna a 60 Hz pueden producir efectos 
estroboscópicos, que terminan por ocasionar dificult ades visuales a los deportistas, en especial cuando 
se trata de deportes de pelota rápida o de juego aéreo.  Este molesto efecto se puede eliminar en un alto 
porcentaje conectando los proyectores en cada torre de iluminación a las tres fases de la línea de 
alimentación de manera alternada. Así, la instalació n eléctrica debe llevar distribución trifásica a cada 
torre de iluminación, independiente de la potencia que vaya a manejar.  
 Cuando se usan proyectores de haz estrecho, esto p uede resultar muy crítico, porque algunas partes del 
campo deportivo pueden quedar alimentadas por una sola de las fases, por eso los proyectores con 
haces estrechos se deben enfocar en grupos de tres , alimentado cada uno por una fase diferente, pero 
actualmente la solución más eficaz consiste en a limentar las bombillas de los proyectores con balastos 
electrónicos de alta frecuencia.  
 560.3.3
 DISPOSICIÓN  DE SOPORTES  DE LOS  EQUIPOS  DE ALUMBRADO  DE CAMPOS  
DEPORTIVOS. 
 
De acuerdo con el escenario a iluminar, hay algunas estructuras de soporte con disposiciones típicas 
que han sido probadas con muy buenos resultados.  
 
Los postes o apoyos para la iluminación de campos deportivos exteriores de uso público, se ubican en 
disposición lateral al campo de juego o en los vértices del campo.  La distancia mínima de separación entre la cancha y el pie de los postes depende en general de la calidad del escenario.  
 
Por ejemplo: una cancha múltiple para un barrio, co n disposición de juego recreativo en donde se pueda 
jugar básquetbol, voleibol, microfútbol y se usa como pista de patinaje, la separ ación mínima es de 1 m. 
Este mismo escenario, con gradería para torneos locales, debe colocar los postes detrás de la gradería, a unos 10 m de la cancha.  
 
Pero la ubicación de los postes incide de manera importante en su altura libre para el montaje de los 
proyectores.  La figura 560.3.3 a.  ilustra esta  relación: para calcular la altura de montaje h
m se proyecta 
en el diseño el haz de luz desde la cima  del poste y se dirige en un ángulo de 30 ° bajo la horizontal, justo  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 172 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
al frente.  El haz debe llegar al plano de la cancha de juego a 1/3 de su ancho.  
 
 
 
Figura 560.3.3 a  Relación entre la separación del campo y la altura de los postes 
 Otra forma es calcular la altura de montaje mediante la siguiente ecuación: 
 
Donde: 
 
h
m    =  Altura de montaje mínima de los proyectores  
W     =   Ancho del campo deportivo 
Sep .=  Separación entre el campo deportivo y la base de los postes  
Esto garantiza un bajo nivel de deslumbramiento a los jugadores. 
 
a) Cancha sencilla . El esquema de iluminación mas frecuente en estas canchas, cuando están solas, es 
usar cuatro (4) postes dispuestos dos a cada lado del campo tal y como lo sugiere la Figura 560.3.3 b 
 
 
 
Figura 560.3.3 b. Cancha múltiple sencilla 
 
b) Canchas múltiples  Para dos canchas múltiples seguidas, se pueden utilizar c uatro (4) postes 
distribuidos en los costados laterales ó con dos (2) po stes ubicados en el sector central de las canchas 
cada uno con doble luminaria o  proyector hacia las canchas. Véase la  Figura 560.3.3.c.  
 
El número de luminarias o proyectores y su potenci a, se establece de acuerdo con el nivel lumínico 
recomendado  en este reglamento ) 30(3o
m Tan Sepwh ∗⎥⎦⎤
⎢⎣⎡+= 
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 173 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Figura 560.3.3 c. Cancha múltiple doble 
 
c) Canchas de fútbol.  Hay dos esquemas para su iluminación: cuatro postes de 18 a 20 m de altura 
libre en cada arista del campo.  La ventaja principal de esta distribución es que esa ubicación no molesta la visión desde las graderías en los laterales del campo. El otro esquema es usar postes de 16 m de 
altura libre, dos a cada lado del campo, distribuidos  simétricamente. La ventaja de este esquema es que 
resulta más económico que el anterior, 
pero tiene el inconveniente que puede ocasionar 
deslumbramiento a los jugadores, especialmente al portero, debido a la orientación de los proyectores 
para obtener buenas uniformidades.  
 
SECCIÓN  570  ILUMINACIÓN  DE TÚNELES. 
 
El diseño de alumbrado de túneles, debe cumplir con los requerimientos de iluminación para una percepción segura, oportuna y una seguridad en los niveles de movilidad de los conductores. 
 
Para la iluminación de túneles se debe aplicar una norma  como la CIE 88- 2004 u otra equivalente. 
 
El objetivo de la iluminación de túneles es sumini strar una apropiada visibilidad a los conductores tanto 
en el día como en la noche.  Los factores que contribuyen a disminuir la visibilidad deben ser 
determinados para cada túnel.  
 
Los factores comprenden:  
 
⇒ Características de la vía de acceso y sus proximidades 
⇒ Características de la vía en el túnel, paredes y techos 
⇒ Características del portal del túnel 
⇒ Condiciones ambientales y atmosféricas 
⇒ Características del tráfico vehicular 
⇒ Orientación del túnel con respecto al sol 
 
En la Figura 570 se muestran las zonas que se deben tener en cuenta en el diseño de iluminación de 
túneles. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 174 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Figura 570 Zonas lumínicas de un túnel 
 
Zona de acercamiento . Corresponde a la  parte de la  vía externa al túnel.  
Porta l, corresponde al plano de entrada al túnel.  
Zona de Adaptación. Es la primera parte del túnel, durante el día se requiere suministrar un alto nivel de 
alumbrado. Zona de transición . Área donde se hace la transición del alto nivel de alumbrado requerido en el 
umbral, al bajo nivel de la zona interior.  
Zona interior.  Es la parte más interna del túnel que requiere el suministro de un bajo nivel de alumbrado.  
 
NOTA: La longitud de cada zona varía con los pará metros de diseño en cada túnel. La longitud del 
umbral (zona  interior adyacente al portal) y de la zona de transición o adaptación  depende de la 
velocidad de diseño del túnel. 
 
570.1
 PARÁMETROS  DE DISEÑO  PARA  ILUMINACIÓN  DE TÚNELES. 
 
El diseño, cálculo e instalación de alumbrado de t úneles se realizará de forma tal que se eviten los 
efectos de agujero negro, adaptación, cebra y parpadeo o efecto flicker,  considerando los siguientes 
parámetros:  
 
⇒ Cantidad y velocidad del tráfico.  
⇒ Clasificación del túnel.  
⇒ Condiciones de luminancia externa tanto en el día como en la noche  
⇒ Equipo eléctrico.  
 
570.2   CLASIFICACIÓN  DE LOS  TÚNELES. 
 Los túneles se clasifican según su longitud y para fines de alumbrado, en túneles cortos  y túneles 
largos . Se define como túnel corto aquel que sin tráfic o, las salidas y sus alrededores, son claramente 
visibles desde un punto situado fuera de la entrada a él.  Un túnel puede tener hasta 50 metros de largo 
sin que se necesite alumbrado durante las horas del día.  Sí un túnel corto no es recto o si el tráfico es 
muy intenso, el efecto de silueta es menos marcad o y puede ser necesaria una iluminación artificial. Los 
túneles que no se ajusten a la definición anterior, son considerados túneles largos. 
 Los túneles largos deberán estar dotados de iluminación, debiéndose contemplar los alumbrados diurno, 
crepuscular y nocturno. En los accesos a este tipo de túneles se implantará alumbrado público, como 
mínimo, 300 metros antes y después de la entrada y salida. 
 
Para el alumbrado diurno y crepuscular, en túneles c on tráfico en las dos direcc iones, deberán preverse 
tres escalones o niveles de iluminación a la entrada, el  tramo central y otros tres escalones, idénticos a 
los de la entrada, para la salida del túnel, siendo el  alumbrado nocturno constante para todo el túnel. 
 
Cada escalón contemplará un tramo de túnel de 50 metros de longitud, como mínimo, pudiendo 
alcanzarse hasta 200 metros, dependiendo de la limitaci ón en la velocidad de los vehículos.  El tramo 
central tendrá medidas concretas que dependerán de la longitud real del túnel.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 175 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Es necesario aclarar que el diseño de la iluminación del túnel se realiza de manera independiente en cada entrada; si el túnel es de una sola dirección de circulación, solamente se considerará una zona de 
umbral y transición en la boca de entrada, siendo ta mbién constante para todo el túnel el alumbrado 
nocturno. Si el túnel tiene dos direcciones de circulación,  se deben considerar, tanto a la entrada como a 
la salida, zonas de umbral y  sus correspondientes transiciones.  
 
Por razones de seguridad se debe tener alumbrado de emergencia en el caso de túneles de longitudes 
superiores a 100 metros, o en aquellos en los que exista algún punto en su interior desde el que no se 
pueda ver ninguna de las bocas del túnel.  
570.3
 REQUISITOS  PARA  LA ILUMINACIÓN  DE TÚNELES  DURANTE  EL DÍA.   
 
a) Zona de adaptación o zona de umbral. El conductor que se acerca a la entrada de un túnel durante 
el día, ha de adaptar sus ojos para pasar de un alto nivel de luminancia que prevalece en el exterior, a la 
luminancia del interior.  Por con siguiente, si el túnel es largo y el nivel de luminancia dentro de él es mucho más bajo que el de fuera, el túnel se presenta como un "hueco negro"  Por lo que no será visible 
ningún detalle de su interior. Esto se conoce como deslumbramiento  por ausencia de luz y su duración 
fisiológica es mayor que cuando se hace la transición contraria. 
  
 Para hacer visibles los obstáculos dentro del túnel hay 
que aumentar el nivel de luminancia de su entrada, esto 
es, en la zona de adaptación ( Lth). El nivel de 
luminancia requerido en esta zona depende del nivel 
exterior ( Lo), que en un día soleado puede alcanzar 
unas 8.000 cd/m2 (Esta luminancia es equivalente a una 
iluminancia horizontal del orden de 100.000 luxes). 
Figura 570.3 a. 
Figura 570.3 a.  Nivel de iluminancia en túneles 
 
La longitud de la zona de adaptación o zona de umbral   depende principalmente de la distancia a la cual 
pueda ser visible un objeto crítico (objeto crítico es a quel que tiene 0,2 X 0,2 m y contraste de 20%) en el 
75% de los casos y a una distancia que  depende de la velocidad permitida dentro del túnel.  Además, el 
tiempo de visión debe ser al menos 0,1 segundos.  
 
Una forma para reducir el nivel de luminancia de la zona de adaptación, es disminuir el nivel de iluminación en la zona de acceso (f uera del túnel).  Esto puede logr arse oscureciendo los alrededores de 
la entrada, utilizando colores oscuros en la superficie y muros laterales de la calzada y sembrando 
árboles y arbustos en los alrededores de la entrada.  
 
La longitud total de la zona de umbral debe ser al menos igual a la distancia de parada. Durante la primera mitad de la distancia, el nivel de luminancia debe ser igual a L
th (valor de la luminancia de umbral 
a la entrada del túnel). Se recomienda que a partir de la mitad de la distancia de parada hacia delante, el 
nivel de luminancia se reduzca gradualmente, hasta un valor, al final de la zona de umbral, igual a 0,40 
Lth  (Ver figura 570.3.b.)  La reducción gradual, puede hacerse en escalones.  Sin embargo, los niveles 
de luminancia no deben caer por debajo de los valores correspondientes a la disminución gradual 
recomendada y dibujada en la figura 570.3 b., según la norma CIE 88 de 2004. 
 
Para el cálculo de la luminancia de umbral L th, se debe consultar el numeral 6.2 (método del contraste 
percibido) y el Anexo A.1 (método L20)  de la Norma CIE 88: 2004. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 176 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
Figura 570.3 b. Gradiente de luminancia en el túnel (figura 6.6 de la norma CIE 88 de 2004) 
 
 
b) Zona de transición. El conductor que entra en un túnel, necesita cierto tiempo para que sus ojos se 
adapten a un nivel inferior de luminancia.  Por consigui ente, es preciso que la transición al nivel más bajo 
reinante en el túnel se haga gradualmente.  
 
La reducción de la luminancia de la calzada en la zona de transición sigue, en principio, la curva 
mostrada en la Figura 570-3.b) .La zona de transición co mienza al final de la zona de umbral (t = 0). 
 Esta curva puede ser sustituida por una curva escalonada con niveles que nunca deben caer por debajo 
de la curva continua. La relación de luminancia máxima  permitida al pasar de un escalón a otro es de 3. 
El último escalón no debe ser mayor de dos veces la luminancia de la zona interior.  
 
Como el campo de visión del conductor está formado por el interior del túnel, puede ser aconsejable una zona de transición mayor a fin de contrarrestar un segundo efecto de agujero negro.  
 
Para un confort de conducción adicional, en el caso  de la curva escalonada, la longitud de la zona de 
transición puede, a su término, extenderse 1 a 2 segundos sobre la longitud que sigue a partir de la 
curva CIE.  
c) Zona interior. La luminancia media de la calzada en la zona interior del túnel está dada a 
continuación  en función de la distancia de parada y del caudal de tráfico. La zona interior de un túnel 
muy largo consiste en dos subzonas diferentes. La primera subzona corresponde a la longitud que es 
cubierta en 30 segundos y debe ser iluminada con los niveles de "túneles largos”.  La segunda subzona corresponde a la longitud restante y debe ser iluminada con los niveles de “túneles muy largos”. 
 
Los valores recomendados de luminancia en cd/m2, se dan en las tablas 570.3 c. y 570.3 d. 
 
   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 177 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
TÚNELES LARGOS 
Caudal de tráfico  Distancia de parada 
Bajo Elevado 
160 m 6 10 
60 m 3 6 
 
Tabla 570.3 c. Valores de luminancia en la zona interior (túneles largos) 
 
 Fuente CIE 88: 2004 tabla 6.7.1 
 
TÚNELES MUY LARGOS 
Caudal de tráfico Distancia de parada 
Bajo Elevado 
160 m 2,5 4,5 
60 m 1 2 
 
Tabla 570.3 d.  Valores de luminancia en la segunda parte de la zona interior (túneles muy largos ) 
          
 Fuente CIE 88:2004 tabla 6.7.2 
 
Para distancias de parada que se encuentren entre las cifras establecidas y caudales de tráfico 
intermedios (entre bajo y elevado) puede usarse una interpolación lineal. 
 El caudal de tráfico usado en las tablas anteriores puede definirse como sigue: 
 
Caudal de tráfico 
(vehículos/hora/carril) Tráfico unidireccional Tráfico bidireccional 
Elevado >1.500 >400 
Bajo <500 <100 
 
Tabla 570.3 e.  Clasificación del caudal de tráfico 
 
 Fuente CIE 88:2004 tabla 6.7.3  
Caudal de tráfico:  El número de vehículos que pasan  por un punto específico en un instante establecido 
en dirección o direcciones establecidas.  En el di seño del túnel, se usarán el tráfico en horas punta, 
vehículos por carril y por hora. 
 d) Zona de salida. Durante el día, para un conductor que se encuentra dentro del túnel, la salida se 
presenta como si fuera a entrar a un agujero brillant e, contra el cual los obstáculos son claramente 
visibles como siluetas. 
 
Puesto que la adaptación de un nivel bajo de luminancia a otro mayor se efectúa rápidamente, las exigencias de iluminación de la zona de salida son mucho menos severas que las de la zona de entrada. 
En el caso de túneles unidireccionales y con la fi nalidad de asegurar una iluminación adecuada para los 
pequeños vehículos y una visión hacia atrás suficiente mediante los espejos retrovisores, la zona de 
salida debe ser iluminada del mismo modo que la zona interior del túnel.  En situaciones en las que  se 
esperan peligros adicionales cerca de la salida del túnel y en túneles en los que la zona interior es larga, se recomienda que la luminancia durante el día en  la zona de salida aumente linealmente sobre una 
longitud igual a la distancia de parada (antes del port al de salida), desde el nivel de la zona interior a un  
nivel 5 veces al de la zona interior a una distancia de 20 m del portal de salida. 
 
En el caso de túneles bidireccionales o de dos sentidos de circulación, la salida debe iluminarse de manera idéntica a la entrada. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 178 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
570.4  REQUISITOS  PARA  LA ILUMINACIÓN  DE TÚNELES  DURANTE  LA NOCHE.   
 
En cuanto a los requerimientos del alumbrado durante la s horas de la noche, la situación es inversa a la 
de las horas del día. El nivel de luminancia fuera del túnel es entonces menor que el de adentro y el 
problema de adaptación al agujero negro puede aparecer es  en la salida del túnel. No habrá dificultades, 
mientras la relación entre la luminancia dentro del túnel y fuera de él sea menor de 3:1.  
 
Esta condición no se logra si la iluminación del t únel sigue funcionando con la misma intensidad durante 
la noche. El alumbrado adicional instalado en las dist intas zonas para cubrir las exigencias de la luz 
diurna, debe apagarse.  Si el túnel se encuentra  en un tramo de carretera iluminado, la calidad del 
alumbrado dentro del túnel debe ser al menos igual al nivel, uniformidades y deslumbramiento de la 
carretera de acceso.  La uniformidad durante la noch e en los túneles satisfará los mismos requisitos que 
el alumbrado diurno. 
 
Si el túnel es parte de un tramo de carretera que no está iluminado, la luminancia media de la superficie de la calzada interior no debe ser menor de 1 cd/m
2, la uniformidad global al menos del 40% y la 
uniformidad longitudinal al menos el 60%. 
 
Las vías de salida con poca iluminación deben equipar se con una instalación de alumbrado aceptable, 
en una longitud de unos 200 metros desde la salida del túnel, hacia afuera, para ayudar a la adaptación de los ojos del conductor.  
 570.5
 VISIBILIDAD  DENTRO  DE UN TÚNEL  ILUMINADO.   
 La altura de montaje de las fuentes luminosas en los túneles, es inferior a la empleada en la iluminación de vías. Hay, por consiguiente, mayor posibilidad que una luminaria no apantallada produzca 
deslumbramiento.  
 
Un apantallamiento adecuado es lo más importante en la zona central, por ser relativamente oscura.  En 
la zona de umbral, con su alto nivel de luminancia, el apantallamiento no es tan exigente y la luminancia de las fuentes puede ser más alta.  Esto contribuirá también a que el conductor se dé cuenta que está 
entrando en un túnel. Una diferencia de colores entre la  luz de día y el color de la fuente luminosa a la de 
la entrada del túnel sirve al mismo propósito. 
 570.5.1
 RESTRICCIÓN  DEL  EFECTO  DE PARPADEO  O “FLICKER”. 
 
Se han experimentado sensaciones de parpadeo o f licker, cuando se conduce a través de cambios 
periódicos espaciales de luminancia.  El parpadeo es el resultado de las propias luminarias que aparecen 
y desaparecen en la periferia del campo de visión del aut omovilista.  En condiciones específicas el flicker 
puede causar incomodidad que a veces puede ser severa.  
El grado de falta de confort visual experimentado debido al efecto flicker depende de: 
 
a) El número de cambios  de luminancia por segundo (frecuencia de parpadeo o flicker) 
b) La duración total de la experiencia 
c) La relación de la luminancia de pico(luz) a valle (oscuridad), dentro de cada periodo (profundidad de 
modulación de luminancia), y la pendiente del incremento (tiempo de subida) 
 
Los tres factores mencionados dependen de la velocidad del vehículo y de la separación entre 
luminarias, (c) depende también de las características óptic as y de la separación entre luminarias.  En el 
alumbrado casi en línea continua, cuando la distancia entre el final de una luminaria y el inicio de la 
siguiente luminaria es menor que la longitud de las lumina rias, el efecto de falta de confort por el flicker 
es independiente de la frecuencia. 
 
La frecuencia de flicker se calcula dividiendo la ve locidad en m/s. por la separación entre luminarias  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 179 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
(centro a centro, en m). Por ejemplo, para una velocidad de 60 km/h (16,6 m/s) y una separación de 4 m, 
la frecuencia será de 16,6/4 = 4,2 Hz.  
En general, el efecto flicker es despreciable a frec uencias inferiores a 2,5 Hz y superiores a 13 Hz. 
Cuando la frecuencia está entre 4 Hz y 11Hz, y tiene una duración de más de 20 s, puede aparecer falta de confort si no se toman ciertas medidas.  Se recomienda que, en instalaciones en las que la duración 
es de más de 20 s, se evite el intervalo de frecuen cias entre 4 Hz y 11 Hz, particularmente cuando se 
utilizan pequeñas fuentes luminosas con elev ada luminancia.  Luminarias de gran tamaño con bajos 
gradientes en la distribución de la luz (como por ej emplo luminarias con tubos fluorescentes montadas 
longitudinalmente) usualmente conduci rán a una menor falta de confort.  
 
570.5.2
 GUÍA  VISUAL  DENTRO  DE UN TÚNEL.   
 Es fácil conseguir una guía visual a lo largo del túnel.  Esto se consigue colocando las fuentes luminosas 
según una disposición lógica. Es aconsejable instalar por lo menos una línea continua de fuentes luminosas en cada sentido del flujo del tráfico, haci endo coincidir los ejes longitudinales de las luminarias 
con cada uno de los ejes de circulación dentro del túnel, Adicionalmente se consigue una mayor visual.  
 
Para una buena guía visual, es deseable que haya una pequeña diferencia de luminancia o color entre la 
calzada y las paredes. Deben evitarse superficies con reflexión especular.  Para paredes se recomienda 
un tinte pastel suave por ejemplo, un verde claro.  El acabado de las paredes debe ser de material fácil 
de lavar. El techo de los túneles se ennegrece fá cilmente básicamente por la contaminación con los 
gases residuales de la combustión en los motores de los vehículos, en tanto que limpiarlo resulta difícil.  
Esto sin embargo, no es una desventaja, al contra rio, es conveniente, porque el techo ocupa solamente 
una pequeña parte del campo de visión y un techo oscuro da al túnel la impresión de mayor altura. Recuérdese que el efecto silueta se da principalmente entre las paredes del túnel y los objetos 
(obstáculos) dentro de él. 
 
570.6
 SISTEMAS  DE ILUMINACIÓN  DE TÚNELES. 
 
En el alumbrado de túneles se pueden usar luminarias con diferentes tipos de distribución luminosa.  Hay 
tipos que son los más representativos cuyas explicaciones son: 
 
 
 
Figura 570.6.  Tipos de luminarias para túneles, según su distribución luminosa 
 
 
570.6.1  DISTRIBUCIÓN  TRANSVERSAL. 
 Las intensidades luminosas se irradian principalment e en ángulo recto con el eje longitudinal del túnel.  
El ejemplo más familiar de este alumbrado es la h ilera continua de tubos fl uorescentes.  El sistema  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 180 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
óptico que se utiliza en este caso, es muy adecuado para el empleo con fuentes lineal es de luz. Las 
ventajas de dicho sistema s on: buena orientación visual,  deslumbramiento mínimo, penetración 
luminosa entre vehículos, y disposición de conmut ación sencilla.  Sus desventajas son: eficiencia 
moderada por el corto espaciamiento de las luminarias  y posible efecto de parpadeo, que se produce en 
el caso de no planificarse debidamente la conmutación de las luminarias. 
 
570.6.2  DISTRIBUCIÓN  LONGITUDINAL.  
 
Las intensidades luminosas se irradian más o menos en paralelo al eje longitudinal del túnel y el sistema 
óptico que se usa debe ser adecuado para el empleo de las fuentes puntuales de luz, como son las bombillas de sodio alta presión tubulares.  
 
Las ventajas de este sistema son: un mayor rendimi ento de la distribución lumínica para obtener los 
niveles de luminancia adecuados y el gran espaciami ento entre luminarias. Sus desventajas son: la 
posible creación de sombras, la irregular luminancia de las paredes y el hecho de que la conmutación 
nocturna exige luminarias de doble bombilla o accesorios de reducción de intensidad. 
 
570.6.3
 DISTRIBUCIÓN   A  CONTRALUZ. 
 Esta distribución  a contraluz consiste en colocar luminarias con una distribución de la intensidad 
luminosa dirigida en contra de la dirección del flujo de tráfico. Se caracteriza por producir un alto 
contraste negativo de los objetos situados en la vía debido a que la luminancia de los planos que mira el conductor es muy baja. Garantiza una muy buena percepci ón de contrastes, una eficiencia en luminancia 
mayor a los sistemas anteriores lo que conduce a una disminución en la potencia eléctrica instalada, un 
adecuado nivel de deslumbramiento.  
 
Para tener las ventajas descritas, se deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
⇒ La parte de las paredes con alta luminancia debe limitarse a una altura de 1 m para reducir la 
iluminancia vertical (Ev) de los obstáculos. 
⇒ La intensidad luminosa emitida por la luminaria en la dirección del tráfico debe limitarse al máximo. 
⇒ La distribución fotométrica debe ser tal que el ángulo vertical del haz sea alto pero en lo posible, 
inferior a 60° y las intensidades entre 70º y 90° de be mantenerse tan baja como sea posible, con el 
fin de evitar el deslumbramiento. 
 
Esta distribución se utiliza preferencialmente para iluminar la zona de umbral y las zonas de transición de 
los túneles unidireccionales. En el caso de túneles bidireccionales se restringe a los túneles largos 
provistos con zona interior entre las dos bocas de entrada.  
 
570.
 7 EQUIPOS  PARA  ILUMINACIÓN  DE TÚNELES.   
 La localización y tipo de bombilla a utilizar  en la iluminación de túneles depende del diseño específico 
del túnel. Las bombillas para la iluminación de túneles  deben tener alta eficacia y larga vida  
 Las luminarias deben cumplir los siguientes requisitos:  
 
a. Robustas, con un riesgo mínimo de daño, tant o por el tráfico como por la limpieza.  
b. El grado de protección debe ser mínimo de IP 65 o su equivalente NEMA. de tal manera que permita 
lavarlas con agua a presión.  
c. De fácil acceso y mantenimiento.  
d. Propias para el control adecuado de la luminancia de la fuente luminosa.  
e. Provistas de prensaestopas para salida y entrada de cables, así como de los elementos de protección 
contra corto circuitos.  
f. Respecto de la distribución luminosa, debe ser tal que permita cumplir con los parámetros de 
iluminación exigidos para iluminar las diferentes zonas del túnel. 
g.  Las luminarias deben tener una protección contra los impactos mínimo de IK 8 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 181 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
570.8  CONTROL  AUTOMÁTICO  DEL  ALUMBRADO  DE TÚNELES.   
 
El alumbrado de un túnel, debe ser diseñado para que sea compatible con un nivel máximo de 
iluminancia exterior (alrededor de 100.000 lux), se necesita asegurar  tanto desde el punto de vista 
económico, como del confort visual, que los niveles de iluminación dentro del túnel, se ajusten 
automáticamente a las variaciones de la iluminación exterior.  
 
El sistema de mando de los alumbrados, debe poseer la flexibilidad funcional deseada para reaccionar a 
las modificaciones más súbitas en la luminosidad ambiente.  Ejemplo: es típico que el tiempo de ascenso en régimen máximo de eficacia lu minosa de la bombilla de  descarga, sea mayor de 3 minutos para las 
bombillas de sodio baja presión.  Sin embargo, camb ios bruscos pueden intervenir en la claridad del 
cielo, como consecuencia de los movi mientos del sol  al interponerse obstáculos como una montaña, una 
edificación, pero no se tendrán en cuenta modificaciones rápidas y efímeras de L
20º,  como las debidas a 
nubes.  Por el contrario, será preciso reaccionar c on un retardo razonable a cualquier cambio rápido de 
L20º, provocado por la salida del sol o la puesta de sol detrás de los edificios sobre las montañas. 
 
Para obtener mejor control de la luminancia en la  zona de adaptación, y con vistas a tener en cuenta 
variaciones debidas al estado de bueno o malo del sistema de mantenimiento del túnel, se instala un 
segundo luminancímetro.  Mide el nivel de luminancia en las zonas de adaptación y transmite estos valores al sistema de gestión de las luminarias, a fin de adaptar el régimen (soleado, nubloso, oscuro) a 
la relación  L
th / L 20º elegido. 
 
Para la zona interior, en el caso de alumbrad o por tubos fluorescentes alimentados por balastos 
electrónicos de alta frecuencia, que permiten la variación continuada del flujo luminoso, la luminancia inferior es medida por medio de un tercer luminan címetro, a fin de tener en cuenta variaciones de 
luminancia resultante del estado de mantenimiento (bueno  o malo).  Este luminancímetro mide el nivel de 
luminancia en la zona interior del túnel., envía la in formación al microprocesador  central, que conserva 
en memoria el nivel de luminancia a mantener en la zona interior, y el microprocesador da la orden al 
variador de adaptar el nivel de luminancia al nivel previamente programado, cualquiera que sea el estado 
de mantenimiento de la instalación de alumbrado (ensuciamiento de las luminarias y paredes del túnel, 
envejecimiento de las fuentes luminosas). 
 
 570.9
 RECOMENDACIONES  ADICIONALES  EN LA ILUMINACIÓN  DE TÚNELES. 
 
Los modernos diseños de iluminación de túneles contemplan la iluminación desde los extremos 
superiores de la pared.  Esto mejora las condiciones de mantenimiento de las luminarias, pues en el 
túnel, es evidente que el espacio más contaminado por el humo de los vehículos, es precisamente el 
techo.   
Las paredes ofrecen una facilidad mayor para el ma ntenimiento durante el período mismo de utilización 
del túnel, en tanto que el mantenimiento de luminaria al  centro, requieren en la mayoría de los casos, del 
cierre temporal del túnel. 
 En ciertos diseños, especialmente cuando se utilizan luminarias fluorescentes, los equipos pueden 
colocarse en el techo del túnel, lo cual contribuye a mejorar la guía visual. La localización de los equipos 
y el tipo de fuente y luminaria depende de las características del túnel y de los requerimientos 
fotométricos exigidos.  
 La iluminación normal se proporcionará de modo  que asegure a los conductores una visibilidad 
adecuada de día y de noche en la entrada del túnel, en las zonas de transición y en la parte central 
 
La iluminación de seguridad se proporcionará de modo que permita una visibilidad mínima para que los 
usuarios del túnel puedan evacuarlo en sus vehícu los en caso de avería del suministro de energía  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 182 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
eléctrica. La iluminación de emergencia, estará a una altura no superior a 1,5 metros y deberá 
proyectarse de modo que permita guiar a los usuarios del túnel para evacuarlo a pie con un mínimo de 10 luxes y 0,2 cd/m
2.  
 
Túneles peatonales.  Independiente de la longitud, deben su ministrar un adecuado alumbrado de 
seguridad para los usuarios.  De acuerdo con la localización del túnel, el diseñador debe establecer el 
nivel de iluminancia y el tipo de fuente a utilizar de acuerdo con  La Tabla 570.9. 
 
Uso (peatones /día en ambas 
direcciones) Iluminancia 
Luxes Fuente sugerida  
Bajo (hasta 5.000) 20 a 50  Fluorescente 
Medio (entre 5.000 y 15.000)  50 a 100  Fluorescente 
Alto (más de 15.000) 100 a 150  Fluorescente o HPS 
     
Tabla 570.9 Iluminación de túneles peatonales 
 
 Fuente: Adaptado de IESNA RP . 
 
 
SECCIÓN  575  CONTAMINACIÓN  LUMÍNICA. 
 
La contaminación lumínica se define como la propaga ción de luz artificial hacia el cielo nocturno. 
Igualmente se tiene contaminación luminosa al ilumi nar espacios que no se requieren iluminar.  La 
contaminación lumínica es producto de un diseño o m ontaje inadecuado; por lo que la solución se debe  
dar desde la etapa de diseño de los proyectos. 
 La contaminación lumínica  puede presentar el riesgo de cambios fisiológicos que alteran las condiciones 
de visión, debido a la necesidad de adaptación del ojo a la iluminación artificial.  Este riesgo es mayor 
para las futuras generaciones en razón a la mayor exposición e incorporación de la luz artificial a la vida 
cotidiana, por lo que se deben tomar medidas tendientes a su mitigación.  
Debe distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de las fuentes u objetos celestes y a la 
luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso debido a las fuentes de luz 
artificial.  En este último caso, tienen que considerarse las emisiones directas hacia arriba de diversas 
fuentes de luz artificial, así como la radiación refl ejada por las superficies ilu minadas por dichas fuentes 
de luz.  
El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica, da lugar a que se incremente el brillo del 
fondo natural del cielo, dificultando las observaciones astronómicas de los objetos celestes. La limitación 
del resplandor luminoso nocturno significa reducción de la emisión de luz hacia arriba, que no resulta útil 
en el alumbrado de vías, lo que implica mayor eficiencia energética en la instalación.  
575.1
 ORÍGENES  DE LA CONTAMINACIÓN  LUMÍNICA.  
 La contaminación lumínica puede originarse por:  a) La utilización de luminarias con globos sin reflec tor ó proyectores y luminarias que no controlan el 
flujo luminoso por encima de la horizontal.. 
 
b) La inadecuada distribución del flujo luminoso de las luminarias en especial las ornamentales y 
proyectores. 
 
c) La falta de control sobre la iluminación decorativa  en edificios, (anuncios publicitarios mal diseñados 
e instalados e inadecuados diseños de luminarias ornamentales.) 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 183 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
d)  La reflexión de las vías y de los elemen tos que hacen parte del mobiliario urbano. 
 
575.2  FORMAS  DE CONTAMINACIÓN  LUMÍNICA. 
 La contaminación lumínica puede manifestarse de dive rsas formas que pueden clasificarse dentro de 
cuatro categorías:  
a) Intrusión Lumínica: Se produce cuando la luz artificial procedente de las luminarias entra por las 
ventanas invadiendo el interior de las viviendas,  modificando el entorno doméstico y provocando 
trastornos de las actividades humanas. 
 b) Difusión de Luz hacia el Cielo: Se produce por la difusión de la luz por parte de las moléculas del 
aire y del polvo en suspensión.  Esto produce que pa rte del haz sea desviado de su dirección original y 
acabe siendo dispersado en todas las direcciones, en particular hacia el cielo.   
 
c) Deslumbramiento: Se produce cuando las personas que transitan por la vía pública, pierden la 
percepción visual; y es ocasionada por exceso o carencia de luz.  Este efecto es especialmente peligroso 
para el tráfico vehicular, da do que puede producir accidentes. 
 
e) Contraste: La visibilidad de un objeto situado sobre un fondo, depende de la diferencia de las 
luminancias entre el objeto y el fondo. 
 
Un objeto claro sobre fondo oscuro, traerá un c ontraste positivo (valor entre 0 e infinito),  
 
Si L
o > L f     C > 0 contraste positivo (objeto mas claro que el fondo) 
 En cambio un objeto más oscuro que su fondo, traerá un contraste negativo (variando entre 0 y –1). 
 
Si L
o < L f     C < 0 contraste negativo (objeto mas oscuro que el fondo).  
 
El resplandor luminoso nocturno en el cielo produce un velo en el campo de observación que tiene su propia luminancia L
v que se añade a la luminancia del objeto y del fondo, de forma que el nuevo 
contraste C’ es el siguiente: 
 
C´ = ( (L o – L v) – (L f +Lv) )/ (L f+Lv) 
 Cuando la luminancia de velo L
v aumenta el objeto observado puede desaparecer del campo visual, 
particularmente en el caso de observaciones astronómicas cuando se trata de una estrella u objeto 
celeste con una luminancia L o muy débil. 
 575.3
 CÁLCULO  DE LA CONTAMINACIÓN  LUMÍNICA. 
 Como los estudios de contaminación lumínica han sido promovidos por las ciudades que poseen 
observatorios astronómicos, la Comisión Internacional de Iluminación CIE en la norma 126-1997 
GUIDELINES FOR MINIMIZING SKY GLOW , define los siguientes conceptos: 
 Para calcular el grado de contaminación lumínica  enviado sobre la horizontal de una instalación de 
alumbrado, debe tenerse en cuenta: 
 
φ Total = ULOR + UWLR + Kr1 + Kr2,   donde: 
Donde:  Kr1   Reflexión de la vía 
Kr2    Reflexión de alrededores 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 184 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
ULOR  Upward Light Output Ratio, es  el porcentaje del flujo luminoso de la bombilla de una luminaria 
enviado sobre la horizontal. 
 
UWLR  Upward Waster Light Ratio, es el porcentaje de l flujo luminoso de una luminaria enviado sobre la 
horizontal. 
 
 
Otros conceptos que se deben tener en cuenta en el  control de contaminación lumínica son:  
 
EFECTO DESLUMBRANTE (DIRECT GLARE): Pérdida de percepción visual ocasionada por exceso ó 
carencia de luz. 
 
LUZ DESAPROVECHADA O DESPERDICIADA (SPILL LIGH T) : Flujo luminoso em itido por un equipo 
de iluminación, que cae por fuera de los límites de diseño de la instalación. 
 
LUZ ASCENDENTE (UPWARD LIGHT): Flujo luminoso emitido por un equipo de iluminación (luminaria y bombilla), que se envía po r encima de la horizontal. 
 
LUZ REFLEJADA ASCENDENTE (UPWARD REFLECTED LI GHT): Flujo luminoso reflejado por la vía 
(pavimento y obstáculos del mobiliario urba no) enviada por encima de la horizontal. 
 
LUZ o FLUJO ÚTIL (USEFUL LIGHT): Flujo luminoso em itido por un equipo de iluminación (luminaria y 
bombilla), que se envía al área a iluminar (calzada, fachada, monumento, etc). 
 
 
575.4
 SISTEMA  DE ZONIFICACIÓN. 
 
Las exigencias fotométricas para las vías teniend o en cuenta la actividad humana nocturna, la seguridad 
en la circulación de vehículos y peatones, la calidad de vida, la integridad del entorno, las propiedades, 
los bienes, etc. en relación con la contaminación lumínica, hace que se deban buscar soluciones que hagan posibles las observaciones astronómicas en la no che.  Para limitar esas interferencias, se definió 
introducir, según la norma CIE 126 Guidelines for minimizing sky glow , un sistema de zonificación que 
tiene los siguientes propósitos: 
 
a. Establecer los requisitos de iluminación en una zona donde exista un observatorio astronómico. 
b. Fijar las exigencias de las zonas adyacentes a un observatorio. 
 
Lo que permitió definir las siguientes zonas: 
 
ZONA TIPO DESCRIPCIÓN 
E1 Áreas con entornos oscuros Observatorios astronómicos de categoría internacional 
E2 Áreas de bajo brillo Áreas rurales 
E3 Áreas de brillo medio Áreas urbanas residenciales 
E4 Áreas de brillo alto Centros urbanos con elevada actividad nocturna 
 
Tabla 575.4 Definición de zonas para la contaminación lumínica 
 
Fuente Norma NTC 900 Tabla B.1.D 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 185 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
575.5  FLUJO  HEMISFÉRICO  SUPERIOR  (FHS). 
 
El Flujo Hemisférico Superior (FHS) se define como el flujo luminoso emitido por el equipo de iluminación 
(luminaria y bombilla) por encima del plano horizontal.  Dicho plano corresponde al ángulo γ = 90° en el 
sistema de representación (C, γ). El flujo hemisférico se expresa como un porcentaje del flujo total 
emitido por la luminaria. 
 
Dadas las anteriores disposiciones, se hacen las siguientes precisiones: 
 
a) En vías importantes de la malla vial, con clases de iluminación M1 a M3, se deben instalar luminarias 
con FHS ≤ 3%. En el resto de vías de tráfico vehicular con clases de iluminación M4 a M5, se deberá 
utilizar un FHS ≤ 5%. 
 
b) En el caso de alumbrados peatonales, clases P1  a P7, así como artísticos con faroles, aparatos 
históricos etc., el flujo hemisférico superior instalado FHS debe ser ≤ 25%. 
 
Cuando las instalaciones de alumbrado existentes llegue n al final de su vida útil, o por cualquier causa 
se proceda a su renovación, se deben reemplazar po r luminarias con las limitaciones de flujo hemisférico 
superior a las aquí señaladas.  
575.6
 EFECTOS  DE LA CONTAMINACIÓN   LUMÍNICA. 
 a) Despilfarro de energía eléctrica, que ocasiona ma yores costos y afectación al ambiente por  mayores 
emisiones de gases. No se debe confundir con  dejar   las vías  con una iluminación deficiente; al 
contrario, las acciones llevadas a cabo para reducir la contaminación lumínica debe  llevar asociadas 
una mejora de la calidad de la iluminación  en los ambientes requeridos  
 
b) Inseguridad vial y molestias visuales, producto del  deslumbramiento, cuando los artefactos están mal 
orientados.  
 c) Efectos medioambientales en el ecosistema ur bano: La vida de los animales, huyen de las ciudades 
para encontrar oscuridad. La fotosíntesis y el crecimiento de las plantas se desequilibra pudiendo 
producir envejecimiento prematuro de algunas especies. 
 
Para mitigar estos efectos  en el caso de alamed as en rondas de ríos o en humedales, quebradas y 
canales distantes de vías vehiculares iluminadas, deben utilizar fotocontroles temporizados para 
interrumpir el servicio de tal forma que las luminarias se enciendan durante un período de tiempo que 
satisfaga las necesidades de los usuarios y luego se apaguen -para preservación de las especies.  
 
d) Efectos sobre el ritmo biológico de las personas:  Los ritmos carcadianos (de vigilia y de sueño) son 
los más afectados por la exposición a la luz, trastornos de la personalidad, insomnio, depresión y 
estrés se incrementan por un uso inadecuado de iluminación. 
 
e) Intromisión en la vida privada de las personas o sea la invasión de luz proveniente del exterior en los 
espacios privados, que penetra a través de las ventanas y provoca molestias,  por iluminación 
dirigida a fachadas y ventanas y no hacia el piso.  
 
f) Pérdida de percepción de estrellas y astros. Impedimento para las observaciones astronómicas. 
 
575.7
 CÓMO  MINIMIZAR  EL IMPACTO  DE LA CONTAMINACIÓN  LUMÍNICA. 
 Para minimizar el impacto de la contaminación lumínica se hacen las siguientes recomendaciones: a) El conjunto óptico de las luminarias de alumbrado público no podrán tener un ángulo de inclinación 
mayor de 20º con respecto a la horizontal.  Por ello antes de determinar la inclinación del soporte de la luminaria se debe conocer la inclinación del conjunto óptico, cuando la luminaria se encuentra en 
posición horizontal. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 186 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
b) Al emplear en alumbrados peatonales, los faroles artísticos, aparatos históricos, etc., estos deben 
estar provistos de bloque óptico, de forma que al tiempo que se controla la emisión de luz en el 
hemisferio superior, se aumente el factor  de utilización en el hemisferio inferior. 
 
c) Utilizar luminarias y proyectores que dirijan el flujo lumínico hacia el área a iluminar y para ello la 
distribución de su flujo luminoso deberá ser la adecuada para obtener la máxima eficiencia 
energética de la instalación. 
 
d) Controlar la iluminación en el alumbrado de monumentos, parques deportivos y edificios 
administrativos, oficiales y gubernamentales. En el  caso de proyectores, además de cuidar con 
esmero su apuntamiento, se debe prever la inst alación de rejillas paralúmenes y otros dispositivos 
que controlen la dirección del flujo luminoso emitido, reduciendo el deslumbramiento y la 
contaminación luminosa. 
 
 
Figura 575.7.a) Control del flujo luminoso de proyectores 
 
e) Utilizar luminarias o soportes de luminarias que co ntrolen el flujo luminoso enviado por encima de la 
horizontal, de tal manera que el conjunto óptico no quede con un ángulo de inclinación mayor de 20º 
con respecto ala horizontal. 
 
Figura 575.7.b) Ángulos de inclinación de las luminarias 
 
f) En los proyectores empotrados en el piso, utilizar rejillas antideslumb rantes y reflectores capaces de 
controlar con precisión la emisión lumínica.  
 
g) Dirigiendo la luz en sentido descendente y no as cendente, siempre que sea posible, especialmente 
en iluminación de fachadas y monumentos. 
 
 
 
Figura 575.7.c) ángulos de inclinación de proyectores para iluminar una superficie vertical 
h) Eliminando las luminarias en forma de globo que no tengan reflector  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 187 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
Figura 575.7.d) Control del flujo luminoso de luminarias esféricas o globos 
i) Utilizando los criterios de deslum bramiento indicados en la  Norma CIE-115; es decir dirigiendo hacia 
abajo el haz de los rayos, manteniéndolos por debajo de 70°. 
 
Si se eleva la altura de montaje, debería disminuirse el ángulo de haz luminoso.  
 
 
Figura 575.7.e) ángulos de inclinación de proyectores 
 
j) Utilizar pavimentos con un coeficiente de luminancia medio o grado de luminosidad Qo lo más 
elevado posible y cuyo factor especular S1 sea bajo.  La luminosidad del pavimento de una calzada 
está estrechamente relacionada con las propiedades fotométricas del mismo y en concreto, con el coeficiente de luminancia medio Qo del pavimento, de forma que cuanto más elevado es dicho 
coeficiente, a idéntica iluminancia, mayor es la  luminancia de la calzada y menor resulta el 
deslumbramiento perturbador TI.  
 
 El factor especular S1 determina en qué medida  las características del pavimento, respecto a la 
reflexión de la luz incidente, se separan de las de la superficie que asegure una reflexión difusa 
perfecta de forma que, a igualdad de iluminancia cuanto más bajo es el factor especular S1, 
mayores son las uniformidades de luminancia. 
 
k) Variaciones temporales de los niveles de iluminación: En las vías de tráfico, zonas peatonales, 
carriles bicicletas pueden reducirse los niveles luminosos a ciertas horas de la noche, siempre que 
quede garantizada la seguridad lumínica de los usuarios.  En ningún caso la reducción descenderá 
por debajo del nivel de iluminación aconsejable para la seguridad de tráfico y para el movimiento peatonal.  
 
 La reducción de los niveles luminosos mediante apagado de puntos de luz no es recomendable, y 
en el supuesto de utilizar dicho procedimiento, deben mantenerse las uniformidades mínimas 
establecidas en las normas respectivas.  
  La reducción con sistemas de regulación se estima  que es el procedimiento más adecuado ya que 
evita zonas de sombra y muros de luz que dificultan la visión manteniendo las uniformidades. 
 
Otras Posibles soluciones para reducir contaminación lumínica nocturna : Las posibles soluciones 
que permiten reducir contaminación lumínica nocturna son entre otras las siguientes: 
 
⇒ Apagar las iluminaciones publicitarias y or namentales a partir de una hora determinada. 
 
⇒ Dirigir la luz en sentido descendente y no asce ndente, sobre todo en iluminación de edificios y 
monumentos. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 188 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
⇒ Si no existiera posibilidad de cambiar el sentido de iluminación hacia abajo, y no hacia arriba, emplear 
pantallas y para lúmenes para evitar la dispersión del haz luminoso. 
 
⇒ No usar luz en exceso, cumplir las normas que determinan los niveles recomendables para iluminar 
casi todas las tareas. 
 
⇒ Utilizar en el alumbrado público luminarias con va lores mínimos de emisión de luz por encima de la 
horizontal. 
 
⇒ La iluminación de edificios,  fachadas o monumentos e instalaciones de alumbrado de zonas 
deportivas que se realizan con proyectores   estos  deben estar ocultos a la visión directa.  
 
⇒ En alumbrado público, debe evitarse el uso de postes de gran altura, salvo cuando otras exigencias 
así lo aconsejen. 
 
⇒ En alumbrado público, no deben emplearse luminarias que emitan un FHS superior al establecido en 
el presente Reglamento. 
 
⇒ Para que el deslumbramiento sea mínimo, dirigir hacia abajo el haz de los rayos luminosos 
manteniéndolo por debajo de 70°. Si se eleva la al tura de montaje debería disminuirse el ángulo del 
haz de los rayos luminosos. 
 
⇒ Dado que en lugares con niveles de luz ambiental baja el deslumbramiento puede ser muy molesto, 
se deberá cuidar con esmero el posicionamient o y el apuntamiento u orientación de los aparatos de 
iluminación. 
 
⇒ Cuando resulte posible, implantar luminarias o proyectores con reflector asimétrico que permitan 
mantener su cierre frontal paralelo a la superficie horizontal que se quiere iluminar. 
 
575.8   LÍMITES  MÁXIMOS  PERMITIDOS  DE EMISIÓN  LUMÍNICA  HACIA  LOS  CIELOS  
NOCTURNOS. 
 La cantidad máxima permitida de emisión lumínica hacia los cielos nocturnos, medida en el efluente de la 
fuente emisora, será la siguiente: 
 
Flujo luminoso de la fuente Límite de FHS 
Flujo luminoso > 15.000 lúmenes FHS ≤ 0,8 % del flujo luminoso nominal 
9.000 lúmenes < Flujo luminoso ≤ 
15.000 lúmenes FHS ≤ 1,8 % del flujo luminoso nominal 
Flujo luminoso ≤   9.000 lúmenes FHS ≤ 5,0 % del flujo luminoso nominal 
      
FHS= Flujo hemisférico superior  
 
(Adaptado   de la Norma Chilena de emisión para la regul ación de la contaminación lumínica D.S 686 de 1998) 
 
El alumbrado de instalaciones deportivas o recreativas, le treros y avisos comerciales, no  se someterá a 
lo establecido en el cuadro anterior  en  las  horas de la  noche  hasta las 01  pero  si en las siguientes 
horas de la madrugada. 
 
En los programas de modernización de alumbrado público se debe contemplar el reemplazo de aquellas 
instalaciones que producen contaminación lumínica.  
Se excluyen del ámbito de aplicación del  presente   numeral los siguientes sistemas de iluminación: 
 
a. Puertos y aeropuertos e instalaciones vinculadas a vías férreas. 
  
b. Instalaciones y dispositivos de señalización de las costas marítimas 
   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 189 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
c. Instalaciones de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad.  
 
d. Vehículos motorizados 
  
e. En general, aquellas infraestructuras que comprometa    la seguridad de los ciudadanos, el diseñador 
deberá documentar la justificación para apartarse del cumplimiento de estos requisitos.  
 
575.9  MANEJO  AMBIENTAL  EN LOS  SISTEMAS  DE ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 Los proyectos de alumbrado público deberán tener en cuenta las reglamentaciones  ambientales 
vigentes, en especial el  Decreto 4741 de 1995 y demás disposiciones emitidas por la autoridad ambiental. 
 
Merece especial atención la disposición final de fuentes luminosas con contenidos  de sustancias 
contaminantes. Las cuales deben atender los lineamientos de la autoridad ambiental. 
  
SECCIÓN  580  OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO  DE LOS  SISTEMAS  DE ALUMBRADO  
PÚBLICO . 
580.1  SISTEMA  DE INFORMACIÓN  DE ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 
Todo municipio debe establecer un sistema de información del alumbrado público bajo su 
responsabilidad.  
  El sistema de información de alumbrado público debe estar dividido en los siguientes componentes:  
 
a. El sistema de información del registro de at ención de quejas, reclamos y solicitudes de alumbrado 
público. 
b. El concerniente al inventario de equipos de la  infraestructura del servicio de alumbrado público 
estructurado como base de datos georreferenciada. 
c. Consumos, facturación y pagos de energía.  d. Recaudos del servicio de alumbrado público. e. Recursos recibidos para  financiamiento de expansión o modernización de la infraestructura de 
servicio de alumbrado público,  identificando su fuente. 
 
Los municipios que tengan registrados en su base de datos de infraestructura del Servicio de Alumbrado 
Público más de cinco mil (5.000) puntos luminosos, d eberán disponer de un sistema de consulta a través 
de la WEB con la información de Alumbrado Público,  en las áreas operativa y de atención al Cliente 
 
Esta herramienta deberá permitir la sistematizació n de la información de manera ordenada y funcional, 
garantizar la conservación de la base estadística, respondiendo a las necesidades de información, tanto 
de las entidades municipales como de terceros autorizados, derivada de la ejecución de actividades del 
operador y de la interventoría. 
 580.1.1
  OBJETIVOS   DEL  SISTEMA  DE INFORMACIÓN  DEL  SERVICIO  DE ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 
Será una herramienta  para  facilitar la administració n, operación y mantenimiento  eficaz y eficiente del 
servicio de Alumbrado Público y debe cumplir con los siguientes objetivos: 
 
a. Ser el centro de acopio de la información de los reportes  de quejas y reclamos del servicio, así como 
de las repuestas y seguimiento a las mismas.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 190 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
b. Disponer de información actualizada, gráfic a y de base de datos, conforme a las labores de 
modernización, expansión y mantenimiento de la in fraestructura de alumbrado público; así como de 
las quejas y reclamos del servicio de alumbrado público. 
c. Facilitar la supervisión de la actualización del inv entario de la infraestructura para la prestación del 
servicio de alumbrado público y el seguimiento de la atención de las quejas y reclamos del servicio. 
d. Evaluar los índices de calidad del servicio y sopo rtar las penalizaciones en función de los criterios 
previamente establecidos entre el municipio y el operador del servicio de alumbrado público.  
e. Las demás que establezca el municipio o el responsable de la prestación del servicio. Los resultados de las inspecciones realizadas por la  interventoría a la infraestructura de alumbrado, así 
como las diferentes quejas y reclamos presenta das por los usuarios, deben ser almacenados en una 
Base de Datos, la cual servirá de base para defin ir los programas tanto puntuales como periódicos de 
mantenimiento a realizar por el operador. 
 
Se deben registrar las fechas y eventos relacionado s con fallas y diagnóstico, acciones correctivas y/o 
preventivas y demás aspectos que agreguen valor al Sistema de Información de Alumbrado Público. 
  
La base de datos que se utilice para el registro de quejas y reclamos deberá contener como mínimo los 
siguientes registros planteados en la Tabla 580.1.1: 
 
FUENTE CAMPOS 
USUARIO: 
Quejas y reclamos  Tipo de queja o solicitud –descripción- 
Ubicación 
Fecha, hora Acción tomada por el Operador 
INTERVENTORÍA Del servicio de alumbrado público Informes   
 Tipo de informe 
Fecha Período del informe 
Aspectos evaluados 
Cumplimiento de los Índices objetivo establecidos Costos de operación del período evaluado 
Recomendaciones  
Compromisos para el siguiente período 
 
Tabla 580.1.1  Registro de quejas, reclamos y solicitudes 
 
La Interventoría en relación con el mantenimiento de l sistema de alumbrado público deberá verificar la 
realización de los programas de mant enimiento correctivo y preventivo. 
 
580.1.2  INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO  
La información de la infraestructura de alumbrado pú blico debe cumplir con los siguientes objetivos: 
 
a. Permitir el control del inventario de la infraestr uctura del servicio de alumbrado público del municipio. 
La información será la correspondiente a la infraest ructura existente incluida la relacionada con todos 
los componentes del sistema de alumbrado público.   En terreno cada luminaria debe estar marcada 
e identificada con un número único de rótulo registrado en la base de datos de la infraestructura del 
sistema de alumbrado público. 
b. Facilitar el seguimiento a las labores de expa nsión, operación y mantenimiento, de forma tal que 
permita determinar índices de calidad.   
c. Facilitar la gestión del Operador del sistema de  alumbrado público en sus labores de administrar, 
operar y realizar el mantenimiento técnico. En el mismo sentido debe permitir el control por parte de 
la interventoría. 
d. Informar sobre la ubicación geográfica de cada punto luminoso a través de un sistema 
georreferenciado.  La información incluida debe ser tal que permita realizar las acciones de mantenimiento y control.  
e. Apoyar la toma de decisiones en el área de la iluminación pública del municipio.  
 
En este sistema se deben identificar los sigui entes componentes de la infraestructura:  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 191 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
a. Luminarias: tipo de fuente lumínica, potencia y tipo de luminaria, tipo de balasto y su valor de 
pérdidas, control de encendido (múltiple o individual ), tipo de espacio iluminado (parque, tipo de vía, 
senderos peatonales, zonas verdes, campos depo rtivos, ciclovía, etc.), identificación del 
transformador de distribución al cual están conectadas 
b. Estructuras de soporte o poste: De uso exclusivo o compartido con red de uso general.  Tipo de 
material, longitud. 
c. Red de alimentación: De uso exclusivo o comp artido con red de uso general.  Tipo de material, 
calibre de conductores, tipo de instalación (aérea o subterránea). 
d. Canalizaciones: De uso exclusivo o comparti do con red de uso general, cajas de inspección y 
ducterías, Tipo de zona (dura, verde o cruce de calzada) 
e. Transformadores: De uso exclusivo o comparti do con red de uso general, tipo aéreo, local, pedestal 
o subterráneo. 
 
El sistema de información debe permitir para cada lumi naria, con su número de rótulo, la identificación 
del transformador de distribución al cual está conect ada.  En el mismo sentido cada transformador debe  
permitir identificar el circuito de media tensión que lo s alimente, con el fin de p oder analizar valores de 
los índices de calidad del servicio de energía, DE S y FES que el Operador de Red le entrega a la 
Superintendencia de Servicios Públicos.  Tal informaci ón deberá usarse para establecer el monto de la 
energía a descontar o compensar por calidad del servicio; así como la energía que se descuenta por no 
haber sido suministrada por interrupciones en los circuito s de media tensión, en el caso de fallas o de las 
salidas programadas o por causas imputables al Operador de Red. 
 
580.2.MANTENIMIENTO. 
 La administración municipal, deberá establecer las políticas para que en la operación y el mantenimiento 
del sistema de Alumbrado Público se cumpla con la materialización de las acciones y condiciones 
controlables que sirvieron de base para calc ular el factor de mantenimiento (esquema de 
mantenimiento).  En el mismo sentido deberá exig ir el cumplimiento de los niveles de iluminación 
mínimos mantenidos contemplados en el presente reglamento 
 
Frente al reporte de una falla, con base en los procedi mientos establecidos y aprobados por el municipio, 
el operador del servicio debe definir su grado de crit icidad, y proceder a tomar las acciones correctivas 
de acuerdo con su escala de prioridades. Mediante el control y seguimiento del comportamiento de los 
diferentes componentes del alumbrado público, se deben identificar, registrar y clasificar los tipos de 
daños frecuentes y esporádicos que se presentan, así como las causas que los generan. 
 
El operador debe identificar y clasificar los daños, y establecer la planeación y programación del mantenimiento. Se deben examinar y analizar las dife rentes causas de deterioro y depreciación de las 
obras de iluminación pública para extraer conclusiones relativas a: 
 
⇒ Las características que se deben exigir a los nuevos materiales empleados. 
⇒ Los métodos de mantenimiento más conveniente s para las diferentes categorías de 
instalaciones. 
 
Las bombillas de descarga de alta intensidad, como la  bombilla de vapor de sodio alta presión, utilizadas 
en Alumbrado Público deberán cambiarse cuando la emisión del flujo luminoso haya descendido al setenta por ciento (70%) de su valor inicial. 
 580.2.1
  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO.   
 El mantenimiento preventivo debe determinar las accion es para evitar o eliminar las causas las fallas 
potenciales del sistema y prevenir su ocurrencia, mediante la utilización de técnicas de diagnóstico y 
administrativas que permitan su identificación.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 192 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Dentro de las técnicas de diagnóstico se deben considerar:  
a. Las mediciones eléctricas en diferentes puntos de la red de los perfiles de tensión, niveles de 
armónicos 
b. La medición de los parámetros eléctricos de operación de las luminarias y sus componentes c. Las mediciones fotométricas deben permitir obtener parámetros como Uniformidad general de 
niveles de luminancia/Iluminancia de la calzada ( U
o), Uniformidad longitudinal sobre la calzada ( UL), 
que permitan medir la calidad de la iluminación.  
 
 
Estas rutinas de inspección se deben ejecutar a trav és de grupos de Inspección con equipos y elementos 
adecuados.  
 
Para programar los trabajos de mantenimiento en una vía se deben comparar los valores de iluminación medidos en la vía con los valores de iluminación pr omedio mantenida requeridos de acuerdo a la clase 
de iluminación asignada a la vía. 
 
Con la aplicación del esquema de mantenimiento de diseño de la instalación de alumbrado público, el 
operador debe proceder a efectuar los trabajos de mantenimiento preventivo de limpieza del conjunto 
óptico de la luminaria o  hacer un reemplazo en grupo de todas las bombillas que tengan el mismo 
tiempo de instalación, es decir cuando lleguen al final de su vida útil (70% flujo luminoso nominal). 
 
El operador del servicio de alumbrado público en cumplimiento del programa de mantenimiento 
preventivo debe hacer seguimiento a cada uno de los componentes del sistema de alumbrado público.  
Para el efecto realizará mediciones en terreno par a determinar niveles de iluminancia mínima mantenida 
y en banco de pruebas de flujo luminoso de bombillas retirando muestras estadísticamente 
representativas de la poblac ión como referencia (lote) , para determinar la muestr a podrá utilizar la norma 
NTC ISO 2859 parte 1 Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) 
para inspección lote a lote.  
Un banco de pruebas del flujo luminoso de bombillas puede consistir en una caja negra dotada de una 
fotocelda a la cual se le mide la corriente.  La resistencia del circuito eléctrico con la fotocelda es 
inversamente proporcional a la iluminancia dentro de la caja negra, este efecto permite estimar el valor 
del flujo luminoso de la bombilla mediante un miliamper ímetro, para un valor de tensión de alimentación 
preestablecido.  Para cada potencia de bombilla debe existir una caja negra, las cuales deben ser 
calibradas cada año en un laboratorio de iluminación acreditado. 
 
Cuando se ha realizado el cambio masivo, algunas de las bombillas retiradas de terreno dispondrán de 
vida útil y podrán ser usadas en los trabajos de mantenimiento correctivo, y para ello la clasificación de las bombillas se podrá hacer mediante la caja negra. 
 
La periodicidad con la cual se adelanten las labores de muestreo será determinada por la interventoría 
para obtener una mejor trazabilidad de cada uno de los co mponentes de la infraestructura del sistema de 
alumbrado público y su incidencia en el plan de mantenimiento preventivo.  
Todos estos elementos deben ser analizados y tenidos en cuenta en la elaboración de un programa de 
mantenimiento preventivo,  incluyendo la evaluación económica.  El programa debe ser elaborado por el 
operador del servicio de alumbrado y aprobado por la interventoría, teniendo en cuenta: 
 a) Reemplazos masivos de bombillas. La reposición programada de bombillas tiene por objeto 
mantener las instalaciones de alumbrado dentro del nivel proyectado.  Las bombillas que se retiren 
deben ser entregadas al responsable técnico de la instalación, quien debe elegir aquellas que desee 
estudiar con el fin de determinar si existen causas anormales que provoquen su rápido envejecimiento.   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 193 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Si el flujo emitido por un número significativo de la s bombillas retiradas, en la reposición en grupo, fuese 
inferior al previsto, se debe evaluar la continuidad de uso del tipo de bombilla por la marca, lote o la referencia.  
 
No obstante lo anterior, no se debe descartar el mantenimiento correctivo puntual, debido a que hay bombillas defectuosas que no cumplen su vida útil, siendo necesario reemplazarlas.  Para garantizar la 
confiabilidad y calidad del servicio de alumbrado público, en este caso se podrán utilizar las bombillas 
retiradas en cambios masivos anteriores, seleccionadas por disponer aún de vida útil. 
 
b) Operaciones de limpieza de luminarias y soportes.  Se debe efectuar de forma programada en 
concordancia con el esquema de mantenimiento prev iamente establecido, teniendo en cuenta el grado 
de hermeticidad de la luminaria y el nivel de contami nación de su sitio de instalación.  La limpieza de 
luminarias se debe realizar tanto interior como ex teriormente, con una metodología que permita que tras 
ésta se alcance un rendimiento mínimo del 80 % inicia l.  Este rendimiento se comprobará midiendo la 
iluminancia, tras la ejecución de la correspondiente limpieza.  Al mismo tiempo que se hace limpieza, se debe efectuar una inspección visual del sistema óptico y del estado de todos los componentes de la 
luminaria. 
 
El reemplazo de bombillas en grupo, se debe realizar de día y, de esta manera, minimizar la exposición 
del personal ya que no es necesario trabajar con el servicio de alumbrado operando y los peligros que implica el tráfico nocturno.  De otra  parte se evita la incomodidad al vecindario con el ruido de máquinas, 
trinquetes de las escaleras, etc. 
 
Se deben aprovechar los trabajos de reemplazos en grupo, para realizar todo el mantenimiento de las 
funciones de la bombilla y la  luminaria, es decir: 
 
a. Enfoque correcto de la bombilla 
b. Limpieza de la luminaria, y particularmente del sistema óptico 
c. Revisión del equipo auxiliar d. Revisión de las partes mecánicas de la luminaria. 
 
580.2.2
 MANTENIMIENTO  CORRECTIVO. 
 
Consiste en localizar, reparar y adecuar las instalaciones para que funcionen el máximo número de 
horas posible, con el desempeño para el que fueron diseñadas.  
Cuando se detecten deficiencias en los rangos de variac ión de tensión en el servicio de energía eléctrica, 
se debe contemplar la medición puntual de la tensión mediante la instalación de registradores de tensión, 
en las cabeceras y finales de circuito de alumbrado, para verificar los rangos de variación de los valores 
de tensión en las diferentes horas de funcionamiento del  servicio de alumbrado y su comparación con las 
condiciones normales de funcionamiento de las bombillas. 
 
Para la ejecución del mantenimiento correctivo es importante tener en consideración los siguientes 
aspectos, principalmente en lo que tiene que ver con bombillas y luminarias: 
 a. Reemplazar las bombillas y, en donde sea necesario, los equipos auxiliares y cerciorarse que el 
casquillo de la bombilla esté perfectamente adaptado al portabombilla (por ejemplo, evitando la confusión entre los portabombilla E39 (Mogul) y E40). 
b. Revisar el encendido y apagado y el correcto funcionamiento del dispositivo de encendido para 
alumbrado público, detectar fallas eléctricas y daño accidental. 
c. Limpiar las bombillas, el c onjunto óptico de las luminarias 
d. Realizar el mantenimiento mecánico y eléctrico (accesorios de alumbrado y sistema de distribución). 
e. Coordinar con las entidades municipales competentes la poda de los árboles circundantes a los 
equipos de iluminación, para despejar el cono de intensidad máxima de cada luminaria  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 194 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
580.2.3  CÁLCULO  DEL  FACTOR  DE MANTENIMIENTO. 
 
Las condiciones de conservación y mantenimiento de  la instalación de iluminación configuran un 
parámetro  de gran incidencia en el resultado final de un proyecto de alumbrado público, denominado 
factor de mantenimiento de la instalación F M y debe calcularse con la metodología adoptada de la IESNA 
(Illuminating Engineering Society of North America) que considera  la valoración de ocho efectos, cuyo 
producto dará como resultado el factor de mantenimiento de la instalación de alumbrado público ( FM).  
 
El análisis de cada uno de estos efectos  dará como resultado un valor que puede ser uno (1), si las condiciones son óptimas y menor que 1, en la medida que no lo sean. Los efectos  pueden ser 
controlables o no controlables,  como se aprecia  en  la Tabla 580.2.3 
 
El factor de mantenimiento está dado por: 
 
F
M = Enc x F E x DLB x Rx Fb  
En donde:  F
M     Factor de mantenimiento de la instalación 
 Enc    Efectos no controlables 
 F E      Depreciación de la luminaria por ensuciamiento 
 DLB   Depreciación por descendimiento del flujo luminoso de la bombilla 
 R        Reemplazo de la bombilla 
 Fb       Factor de balasto 
 
Sin embargo, algunos elementos de Factores por ef ectos no controlables (Enc)  y  Factores de 
reemplazo de las bombillas (R) se encuentran en estudio, por lo que no serán considerados en el 
presente Reglamento para la definición del factor de mantenimiento. 
 
En consecuencia el  factor de mantenimiento será el resultante de la fórmula FM = F E x DLB x Fb.  Para 
calcular los parámetros se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. 
 
 
Tabla 580.2.3  Aspectos  a considerar en el cálculo del  factor de mantenimiento F M  del A.P. 
 
a) Efectos ambientales . Las variaciones de la temperatura dentro de una luminaria dependen de los 
cambios climáticos tanto estacionales como diarios, así como del encendido y apagado de la bombilla.  Estas diferencias de la temperatura interior pueden al canzar cifras muy altas.  Las máximas se presentan 
en luminarias cerradas e instaladas en zonas cálidas.  Para reducir este efecto ambiental se debe tener 
en cuenta en cuenta lo siguiente.  1 Efectos ambientales, como condiciones atmosféricas (temperatura, humedad) 
2 Variaciones abruptas de tensión 
3 Depreciación de la luminaria debido al envejecimiento y a la degradación de sus materiales Efectos no 
controlables 
en la 
operación 4 Variación de las características de reflexión de la calzada (F R) 
5 Depreciación del flujo luminoso de la bombilla (DLB) 
6 Factor de balasto 
7 Reemplazo de las bombillas (R) 
Efectos 
controlables 8 Depreciación de la luminaria por ensuciamiento dentro y fuera del conjunto óptico (F E)  
Ke: Factor de depreciación debido a la acumulación de suciedad por fuera de la 
luminaria. 
Ki: Factor de depreciación interno debido a la acumulación de suciedad dentro de la 
luminaria. 
Kp: Factor de depreciación permanente debido al envejecimiento y a la degradación del 
material en el conjunto óptico  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 195 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
⇒ En zonas cálidas utilizar  luminarias herméticas  y equipo auxiliar,(conductores, fusibles, aisladores, 
etc.), fabricados con materiales completamente tropi calizados, es decir resistentes al calor excesivo, 
humedad y moho. 
⇒ Para fuentes de alta potencia, y en general para todas las fuentes que liberen una gran cantidad de 
energía térmica, utilizar luminarias que tengan el volu men interior del conjunto óptico y del conjunto 
eléctrico, de tal manera que se cumplan los requisitos de producto establecidos en el presente 
reglamento,  respecto a los límites de variación de tensión de operación  de la bombilla dentro y fuera 
del conjunto óptico. 
⇒ Para cada categoría de fuente luminosa, utilizar únicamente los modelos de luminarias diseñados 
específicamente para esa categoría y potencia. 
⇒ Para luminarias cerradas no herméticas se debe disponer de un sistema de evacuación del agua de 
condensación. 
 
b) Variaciones abruptas de la tensión. Una tensión en los terminales de las bombillas,  no conforme 
con la prevista, ocasiona una variación apreciable en el flujo luminoso emitido.  La variación de tensión en los terminales de la bombilla depende de la variación de tensión de la fuente de alimentación y de la 
capacidad de regulación de la tensión que tenga el tipo de balasto utilizado en la luminaria. 
 
El diseñador debe consultar con el operador de la r ed el comportamiento de las variaciones de tensión 
en los circuitos alimentadores de media tensión cuando se considera la instalación de transformadores 
exclusivos para alumbrado público, o las variacione s en la red de baja tensión cuando se usan las redes 
de uso general en baja tensión.  
 En todo caso el diseñador deberá dejar constancia del análisis realizado y de las especificaciones dadas 
en consideración con las variaciones posibles de tensión que se presenten en los circuitos de 
alimentación. 
 
Cuando un proyecto o sistema se encuentre en operaci ón, el operador del sistema de alumbrado público 
en conjunto con el operador de la red deberán evaluar  el comportamiento de las variaciones de tensión 
de alimentación y definir las acciones y correcciones a realizar con el fin de obtener un comportamiento 
cercano a las condiciones de operación de diseño de tensión de las bombillas. 
 
c) Depreciación de la luminaria por envejecimiento y degradación. La rapidez y severidad de la 
acumulación de polvo en las fuentes luminosas y lu minarias varía considerablemente con el tipo y 
construcción de la luminaria (abierta o cerrada), la  altura de montaje y sobre todo con el grado de 
humedad y polución de la atmósfera del ambiente, el c ual depende a su vez, de otros factores (volumen 
y naturaleza del flujo de tráfico, clima, trayectori a del viento, ubicación de la instalación, etc.) que 
producen un envejecimiento y degradación de todos los materiales que conforman los sistemas de 
iluminación pública.  
 
d) Variaciones de las características de reflexión de la calzada (FR). Las propiedades de reflexión de 
las superficies de la calzada camb ian paulatinamente con su utilizac ión. Este cambio que no es 
constante a lo largo de toda la supe rficie, es significativo en los inic ios de la utilización de la calzada y 
después decae. El cambio de las propi edades de reflexión se produce por: 
 
⇒ Acumulación de suciedad y polvo atmosférico 
⇒ Diferencia de carga y peso de los vehículos 
⇒ Mayor o menor utilización de los carriles de circulación 
⇒ Flujo vehicular 
⇒ Calidad de los materiales utilizados en la construcción de la calzada 
⇒ Condiciones atmosféricas: temperatura, humedad, frecuencia de las lluvias, características de 
polución del ambiente. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 196 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Este factor debe considerarse únicamente cuando se tenga un buen conocimiento de las superficies de 
las calzadas lo cual se logrará a través de una seri e de mediciones que se efectúen sobre las calzadas 
de las vías. 
 
e) Depreciación del flujo lumi noso de la bombilla (DLB). La influencia de la depreciación en la 
frecuencia de sustitución de las bombillas debe considerarse para mantener ciertas condiciones mínimas 
de iluminación durante la vida útil de la instalación. 
 
Los fabricantes de bombillas deben suministrar la información de la reducción del flujo luminoso de los distintos tipos de bombillas y las diferentes potencias obtenidos bajo condiciones de funcionamiento 
controladas.  El diseñador deberá tener en cuenta ta les condiciones para especificar el tipo de conjunto 
eléctrico necesario para cada tipo de fuente luminosa propuesta y plantear el esquema de 
mantenimiento. 
 Los operadores del servicio de alumbrado público deberán crear y alimentar las bases de datos que les 
permitan determinar la depreciación y vida útil real de las bombillas por marcas, tecnología, potencia y 
condiciones del sitio de instalación.  
 
En lo posible los operadores deberán, mediante muestras, hacer pruebas  para verificar condiciones iniciales y durante la ope ración de las fuentes luminosa s, tales como tensión de bombilla y flujo luminoso.   
 
Al finalizar periodos de 4 años a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, los operadores 
del servicio de alumbrado público evaluarán  los dat os del comportamiento real de las bombillas |y 
presentarán a la industria por intermedio del comité técnico de normalización de iluminación las sugerencias para que se realicen los ajustes pertinentes y a este Ministerio para que se hagan los 
ajustes al reglamento.  
f) Factor de reemplaz o de bombillas (R). En alumbrado público el factor  de reemplazo de la bombilla 
estará determinado por la vida útil (70% del flujo lu minoso nominal). Por diversas circunstancias, algunas 
bombillas terminan su vida antes de lo esperado,  y dado que existen necesidades de optimizar el 
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado púb lico, se deben  considerar las características de 
depreciación y mortalidad de la bombilla, para establecer un cronograma de reemplazo. 
 
En alumbrado industrial y comercial el factor de reemplazo de la bomb illa podrá ser est ablecido con base 
en un estudio de vida económica. La vida económica de una bombilla es el periodo de tiempo, expresado 
en horas, que transcurre hasta cuando la relación entre el costo de reposición y el costo de lúmenes- hora que sigue produciendo la fuente no es económicamente favorable.  La vida económica depende, 
por consiguiente, del costo de las fuentes luminosas, del costo de la mano de obra para el cambio y del 
costo de la energía eléctrica. 
 
El factor de cambio de bombilla (R) se determinará a partir de los registros de información alimentados 
por el operador del alumbrado público y por lo tant o deberá verificar su continuidad y pertinencia.   
Todo programa de modernización de alumbrado público, entendido como cambio de luminarias de vapor 
de mercurio por vapor de sodio, deberá tener implem entado en el sistema de información de alumbrado 
público su base de datos, en la cual se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos: 
 Marca; Tecnología; Potencia; Fecha de instalación;  Sitio de instalación (georeferencia); Tipo de área 
iluminada (vía tipo, peatonal, zona verde, parque campo deportivo, cicloruta, et c.). ;Intervenciones de 
mantenimiento del punto instalado desde la fecha de la modernización. 
 
g) Depreciación por ensuciamiento, factor de ensuciamiento (FE). La acumulación de suciedad en el 
conjunto óptico de las luminarias afecta el rendimient o y, por lo tanto, disminuye los niveles de 
iluminación de una instalación de alumbrado público.  La rapidez y severidad de la acumulación de 
suciedad varía de acuerdo con las condiciones existent es en el sitio de la instalación y las propiedades 
de hermeticidad de  la luminaria.   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 197 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
El diseñador  y el responsable del alumbrado públic o de acuerdo con las características del sitio de la 
instalación determinarán la categoría de contaminac ión aplicable al proyecto de alumbrado, de acuerdo 
con la Tabla 580.2.3 b  se clasificará y se determinará  el índice de hermeticidad (IP) o su equivalente 
NEMA de la luminaria propuesta en el diseño,  se deberá determinar  el F E.  
 
Categoría  Descripción Nivel de partículas Observaciones 
I Ambientes poco 
polucionados Bajo 
Menor 80 μg/m3 No existen actividades generadoras de polvo o 
humos en la cercanía, tráfico ligero, generalmente limitado a áreas residenciales o rurales 
II Ambientes medianamente 
polucionados Medio 
80 – 150 μg/m3 
 Existen actividades generadoras de polvo o 
humos en la cercanía, tráfico pesado, generalmente limitado a áreas residenciales e 
industriales ligeras. 
III Ambientes muy 
polucionados y zonas 
industriales Alto 
150 – 400 μg/m3 Existen actividades generadoras de nubes de 
polvo o humos en la cercanía, que pueden 
envolver ocasionalmente las instalaciones. Áreas 
altamente industriales 
IV Ambientes excesivamente 
polucionados Excesivo Superior 
a 400μm3 Como la categoría anterior pero las instalaciones 
están envueltas en humo y polvo 
 
Tabla 580.2.3 b.  Clasificación de los niveles de contaminación 
 
h) Relación entre el factor de ensuci amiento y el índice de hermeticidad: La cantidad de suciedad 
acumulada depende del grado de hermeticidad del conjunt o óptico y del ambiente en el cual se instala la 
luminaria.  El diseñador para calcular el factor de mantenimiento y establecer la curva del esquema de 
mantenimiento de la instalación del proyecto de alumbrado público debe considerar los periodos 
máximos de limpieza del conjunto ópt ico de la luminaria establecidos en la Tabla 580. 2.3 c.., periodos 
que en la etapa de operación deberán aplicarse por parte del operador del sistema.  
 
 
Categoría Nivel de partículas Periodo de limpieza 
(meses) 
I Ambientes poco polucionados < 80 µg/m3 36 o cambio de 
bombilla 
II Ambientes medianamente polucionados 80 – 150 µg/m3 24 
150 – 300 µg/m3 12 III Ambientes muy polucionados y zonas 
industriales 300 – 400 µg/m3 6 
400 – 600 µg/m3 6 IV Ambientes excesivamente polucionados 
> 600 µg/m3 3 
 
Tabla 580.2.3 C  Periodos máximos para realizar limpieza del conjunto óptico de luminarias 
 
Fuente: Adaptación norma NTC 900 Tabla 18  
 
1. Clasificación con relación la protección contra entrada de cuerpos sólidos y agua. (grado de 
hermeticidad IP o su equivalente NEMA).  En las especificaciones de las luminarias se debe tener en 
cuenta el tipo de protección y el grado de hermeticidad requerido de acuerdo con las condiciones 
ambientales del sitio de instalación.  
 
Las luminarias deben cumplir con un grado de hermeticidad específico, para el conjunto eléctrico y otro para el conjunto óptico, definidos de acuerdo con la  clasificación usada por el “Código IP”: o su 
equivalente NEMA.  El Índice Ip y el Índice IK  se  escogen  de acuerdo con las condiciones ambientales. 
La tabla 580.2.3.d muestra los diferent es grados de protección IP e IK  
 
Las luminarias están clasificadas, por medio de los Códigos  IP (International Protection Code ) o su 
equivalente NEMA, que es un sistema de códigos para in dicar los grados de protección provistos por un 
encerramiento, contra la entrada de polvo y de agua.  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 198 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Los códigos IP se identifican  con dos  dígitos  que indi can los grados de protección. El primer dígito , 
indica la protección del equipo contra  la entrada de cuerpos extraños sólidos . Corresponde al primer 
número y comprende siete grados, desde el grado 0,  sin protección; hasta el grado 6, totalmente 
protegido contra polvo. 
 
El segundo dígito, indica la protección del equi po dentro de la cubierta contra entrada de agua . 
Corresponde al segundo número y comprende nueve grados, desde el grado 0, sin protección; hasta el 
grado 8, protegido contra los efectos prolongados de inmersión bajo presión.  
 
2. Clasificación  con relación a la protección mecán ica contra choques de cuerpos sólidos (índice 
Ik). Las luminarias se clasifican por medio de Códigos  IK, cuyo objetivo es indicar el grado de protección 
provisto por un encerramiento o envolvente de materiales eléctricos contra el impacto o choque 
mecánico externo, como se presenta en la Tabla 580.2.3 d. . 
 
El IK  se identifica con  un número que comprende once grados que van  desde el grado 00 –sin protección, hasta el grado 10, para energía de choque  de 20,0 J. equivalente al impacto de una masa de 
5 kg, en caída libre a una distancia de 40 cm. 
 
ÍNDICE IP ÍNDICE  IK 
Primera cifra  Segunda cifra   
IP Protección contra 
cuerpos sólidos IP Protección contra 
Líquidos IK Protección contra 
el impacto  Energía 
de Impacto  
(JOULES) 
0 Sin protección 0 Sin protección 0
0 No protegido  
1 Ф ≥ 50 mm 
(Contactos involuntarios) 1 Caída vertical de gotas de 
agua  0
1   0,15 
2 Ф ≥ 12 mm 
(Contactos involuntarios) 2 Caída de agua hasta 15° de 
la vertical  0
2   0,20 
3 Ф ≥ 2,5 mm 
(Herramientas cables) 3 Agua lluvia hasta 60° de la 
vertical  0
3   0,35 
4 Ф ≥ 1 mm 
(herramientas finas - cables) 4 Proyección de agua en 
todas las direcciones 0
4   0,50 
5 Protegido contra polvo 5 Lanzamiento  de agua en 
todas las direcciones 0
5   0,70 
6 Totalmente protegido contra 
polvo 6 Lanzamiento  de agua 
similar a los golpes de mar 0
6   1,00 
7 Inmersión 0
7   2,00 
8 Efectos prolongados de 
inmersión bajo presión 0
8   5,00 
0
9 10,00  
 
1
0 20,00 
 
Tabla 580.2.3  d.  Grados de hermeticidad y protección contra el impacto 
 
Fuente: Norma UNE-EN 50102 de 1996 
 
Las luminarias clasificadas como “ a prueba de agua ”, no necesariamente son aptas para operación bajo agua.  En tales casos, 
debe usarse las luminarias clasificadas  “ a prueba de agua bajo presión .” 
 
En la Tabla 580.2.3 e. se presentan los valores del fact or de ensuciamiento según el índice de protección 
IP del conjunto óptico de la luminaria y de la categoría de contaminación.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 199 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Tipo de vía o clase 
de iluminación Nivel de 
contaminación  Índice de 
hermeticidad 
(IP) de la 
luminaria Periodo, en meses, de 
limpieza del conjunto 
óptico de la luminaria  Factor de 
Ensuciamiento 
FE 
6X (a) 6 0,91 Avenidas  en el centro 
de algunas ciudades (*) lV 
6X (b) 6 0,93 
6X (a) 12 0,91 M2 y M3 Ill 
6X (b) 12 0,93 
6X (a) 24 0,89  M4 y P1 a P3 ll 
6X (b) 24 0,91 
6X (a) 0,90 M5, P4 a P7 y parques I 
6X (b) 36 o cambio de la 
bombilla 0,95 
 
Tabla 580.2.3 e. Factores de ensuciamiento  de las Luminarias,  
Según el nivel de polución, índice de hermeticidad y el período de limpieza utilizado 
 
Notas: (a) - Cierre del conjunto óptico mediante ganchos  u otros elementos que cumplan esa función. 
 (b) - Conjunto óptico completamente sellado. 
 (*) Para avenidas del centro de algunas ciudades co n categorías de contaminación l o ll el factor de 
ensuciamiento es el mismo pero con un periodo de limpieza cada 12 meses. 
 
Para la clasificación de las luminarias, consultar las normas   IEC 60529  y 60598   para  IP  y   EN-50102   para el grado IK 
 
g) Factor de Balasto (FB). Para los balastos de bombillas o de lámp aras fluorescentes el factor de 
balasto se define como la relación entre el flujo luminoso de la bombilla funcionando con el balasto de 
producción y el flujo luminoso de la misma bombilla funcionando con el balasto de referencia 
 
Fb = (Flujo de la bombilla con balasto de producción) / (Flujo de la bombilla con balasto de referencia) 
 
El diseñador debe tomar los factores de balasto sumini strados por el fabricante dentro de la información 
de certificación del producto . 
 
Para las bombillas de descarga de alta  intensidad (HID) el factor de balas to, no está normalizado.  Bajo 
la consideración que el balasto debe garantizar las condiciones nominales de funcionamiento de la 
bombilla se podría aproximar tal factor a 1; No ob stante, el diseñador deberá usar la información 
garantizada  por el fabricante del balasto  pa ra el equipo especificado o valerse de ensayos de 
laboratorio para determinar el factor de balasto aplicable. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 200 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
CAPÍTULO 6  
 
PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
En concordancia con lo establecido en el Artículo 5 del Decreto  2424 de 2006 y demás  normatividad 
legal o reglamentaria  sobre alumbrado público, los m unicipios y distritos deben elaborar un plan anual 
del servicio de alumbrado público que contemple ent re otros la expansión del mismo, a nivel de 
factibilidad e ingeniería de detalle, armonizado con el plan de ordenamiento territorial y con los planes de 
expansión de otros servicios públicos, cumpliendo con las normas técnicas y de uso eficiente de energía 
que para tal efecto expida el Ministerio de Minas y Energía 
  
SECCIÓN  610  PROCEDIMIENTO  PARA  REALIZAR  UN PROYECTO  DE ALUMBRADO  
PÚBLICO. 
 Los Proyectos de alumbrado público, como aquellos re lacionados con la iluminación de vías, plazoletas, 
alamedas, puentes peatonales, paso s subterráneos en cruce a desnivel , parques, ciclo rutas, andenes, 
senderos en zonas duras y en general la iluminación de espacios de libre circul ación, son proyectos de 
inversión que buscan aumentar la seguridad,  productividad y mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 
 
 
Figura 610 Trámite de un proyecto de alumbrado público 
 
 
610.1  IDENTIFICACIÓN  DEL  PROYECTO. 
 En esta etapa se busca identificar los proyectos que parecen convenientes, desde el punto de vista 
técnico, financiero e institucional, para que satisfagan las necesidades detectadas y que sean 
armoniosos con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) municipal.  Se especifican los planes de 
inversión y montaje del proyecto, incluyendo ne cesidades de insumos, estimativos de costos, 
identificación de posibles obstáculos. 
 En el proceso de identificación se requiere conseguir información sobre insumos, recursos humanos, 
alternativas de tecnología, experiencias anteriores. 
 
Se debe examinar el proyecto desde el punto de vista local, describiendo los procesos de generación de 
mecanismos de participación y comunicación efectiva, entre la municipalidad y los ciudadanos, canalizados a través de las Juntas de Acción Com unal u organizaciones locales. El proyecto de 
alumbrado público debe mostrarse atractivo desde el  punto de vista social, ya que esto genera sentido 
de pertenencia y garantiza el cuidado del mismo. 
 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 201 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
610.2  CATEGORIZACIÓN  DE LOS  PROYECTOS  DE ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 
Los proyectos de alumbrado público deben ser catego rizados conforme a los siguientes criterios: 
⇒ Clase de iluminación asignada a la vía o espacio público.  El nivel del proyecto será mayor, en la 
medida en que se ejecute sobre la malla vial princi pal y arterial complementaria y será menor sobre 
otras áreas como alamedas, ciclo rutas, etc. 
⇒ Magnitud del proyecto. La categoría del proyecto , resulta de los parámetros “cantidad de puntos 
luminosos (cantidad)”  o “longitud de excavación (m)”. 
Para efectos del presente reglamento, los proyecto s de alumbrado público  se categorizarán conforme a 
la Tabla 610.2 acorde con los tipo de vías o área s de espacios públicos tales como: alamedas, ciclo 
rutas, parques, paseos, plazas, plazoletas, peatonales, puentes y túneles peatonales, etc. 
Nivel A Nivel B Nivel C PROYECTOS NUEVOS O 
REMODELACIÓN Bajo 
Impacto Medio 
Impacto Alto 
Impactos 
Clase de iluminación de la 
vía o Tipo de área 
M1 – M2  
P ≤  25 
ó 
L  = 0  
25 <P ≤ 75 
ó 
L ≤ 1.000  
P >75 
ó 
L  >1.000 
M3 – M4 P ≤  25 
ó 
L  ≤ .1000 25 <P ≤ 100 
ó 
1.000 <L ≤ 
2.000 P >100 
ó 
L  > 2.000 SISTEMA VIAL 
M5 10 <P ≤  25 
ó 
L  ≤ 1.000 25 <P ≤100 
ó 
1.000<L ≤ 2.000 P >100 
ó 
L  >2.000 
OTRAS ÁREAS Alamedas, ciclo rutas, 
parques, paseos, plazas, 
plazoletas, vías 
peatonales, puentes y túneles peatonales. 10 <P ≤  25 
ó 
L  ≤  1.000 25 <P ≤ 50 
ó 
1.000 <L ≤ 
2.000 P >50 
ó 
L  >2.000 
ESPECIALES 
[2*] Zonas históricas de 
conservación, y otros que por sus características 
revista de un especial 
interés para el municipio.  P ≤  25 25<P ≤ 50 P >50 
 
Tabla 610.2 Categorización de los proyectos de Alumbrado Público 
Notas : 
P:    Cantidad de luminarias [ u]. 
L:     Longitud de excavación ductería, red subterránea de alumbrado público[ m].  
Las  clases de iluminación para el sistema vial se describen  en el Capítulo 5. 
Los proyectos menores de veinticinco (25) luminarias de complementación, remodelación o expansión, 
sobre vías con clase de iluminación M5 u otras ár eas no están sujetos a trámite de evaluación de 
proyectos. 
[2*] Para Proyectos Especiales, el municipio defini rá el número de alternativas a presentar y las 
condiciones de entrega de las propuestas. 
Los proyectos de alumbrado público de alto impacto (NIVEL C)  deben cumplir completamente con el 
procedimiento establecido en el presente Capítulo  de este  Reglamento.  La dependencia municipal 
responsable del servicio de alumbrado público podr á  definir que otras categorías de proyectos de 
alumbrado público, deben seguir el procedimiento establecido en el presente Capítulo. 
610.3 DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 En esta etapa se debe proveer la información que sea relevante y útil para el proceso de toma de 
decisiones, se describe la factibilidad  del proyecto a la luz de unos crit erios particulares y se plantean las 
recomendaciones correspondientes.   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 202 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Las evaluaciones que se deben  tener en cuenta son: 
 a) Evaluación técnica del diseño. Con los parámetros fotométricos definidos para el proyecto de 
alumbrado público, en concordancia con lo establec ido en el capítulo V del  presente reglamento, se 
procede a solicitar las propuestas de diseño fotométr ico. A cada alternativa se le deberá anexar la 
propuesta o compromiso de suministro por parte del fabricante o comercializador de luminarias.  
 
Los proyectos de alumbrado clasificados como de  Nivel C, de acuerdo con la Tabla 610.2, deben 
evaluarse con por lo menos  tres propuestas fotométricas  de las que se  tenga declaración de 
compromiso de  cumplimiento y suministro en el evento que sea escogida.  
En caso de que alguno de los proveedores  consultados,  no se comprometa  con la  propuesta solicitada,  
no se deberá considerar en el análisis y se dejara c onstancia soportada de la convocatoria o invitación 
realizada.  Tal invitación o convocatoria  deberá hacerse  con una antelación superior a 15 días hábiles a 
la fecha límite para la recepción de propuestas.  
El diseñador o quien presente la propuesta fotométr ica, deberá hacerlo tanto en forma numérica como 
gráfica, indicando las grillas de cálculo correspo ndientes,  dando estricto cumplimiento al presente 
reglamento, por lo cual  debe anexar una declaración de cumplimiento de los parámetros fotométricos en 
su diseño, dentro del formato establecido en el Numeral  “Declaración de Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones de Iluminación y Alumbrado Público”.  Esta declaración se considera un 
documento público que es emitida bajo la gravedad de  juramento, y quien la expida asume toda la 
responsabilidad que esto implica.  
 
b) Evaluación financiera del proyecto . Con las propuestas que cumplen con los requisitos de diseño 
fotométrico,  requerimientos eléctricos, demás requisitos del presente reglamento, disposiciones 
ambientales y disposiciones urbanísticas que le apli quen,  el diseñador del proyecto de alumbrado 
público debe hacer la evaluación financiera del proyecto comparando las alternativas y recomendando la 
que presente el menor costo  total en toda la vida útil del proyecto.  
Para la evaluación financiera del proyecto se deberán utilizar los métodos  de “Costo Anual Equivalente”.  
 
La evaluación debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
⇒ Los costos no pueden superar los establecidos po r la CREG, en la metodología para el cálculo del 
mayor valor del servicio. 
⇒ Realizarse a precios constantes de la fecha de análisis, en pesos colombianos. 
⇒ En cada alternativa se deben consider ar todos los  costos del proyecto  
⇒ Las alternativas deben ordenarse de menor a mayor costo anual equivalente. 
 
610.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.   
 
El proyecto debe  especificar claramente los siguientes aspectos: 
 
⇒ Objeto y alcance  
⇒ Descripción del área a iluminar: Vías, plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos subterráneos 
en cruce a desnivel, ciclo rutas, parques, etc. 
⇒ Clases de iluminación asignada  a  vías o áreas 
⇒ Parámetros fotométricos  y eléctricos a cumplir 
⇒ Requisitos adicionales para los sistemas de  iluminación y especificaciones del equipo a utilizar. 
⇒ Tipo de postería y de red eléctrica. 
 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 203 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
610.5  MEMORIAS  DE CÁLCULO.   
 
La memoria de cálculo del proyecto debe contemplar:   
 a) Parámetros fotométricos de diseño 
⇒ Para vías: Luminancia promedio, iluminancia prom edio, uniformidad general, uniformidad longitudinal, 
índice de deslumbramiento, relación de alrededores.  Para otras áreas (ciclo rutas, andenes, pasos 
elevados vehiculares, plazoletas, alamedas, puent es peatonales, pasos subterráneos en cruce a 
desnivel, parques y senderos peatonales de zona dura) se deben especificar niveles de iluminancia  y 
coeficientes de uniformidad de iluminancia, de acuerdo con este Reglamento. 
 
⇒ Documentación fotométrica de los equipos de alumbrado: Matriz de intensidades de las luminarias o 
proyectores utilizados, el aboradas por los fabric antes y certificadas. 
 
⇒ Los resultados de los cálculos y diseños geométricos, deben presentarse en forma numérica y 
gráfica, indicando las grillas de cálculo correspondi entes.  Aunque la especificaciones de diseño se 
hagan en términos de luminancia, el diseño fotométrico debe entregar también los resultados del 
proyecto en términos de iluminancia con el fin, de una vez ejecutado el proyecto, poder verificar 
mediante mediciones en terreno los resultados fotométricos. 
 
⇒ Como resultado del diseño se deben especificar las dimensiones geométricas del diseño y la 
luminaria o luminarias usadas en el diseño.  Puntual mente los resultados deben indicar la altura de 
montaje, interdistancia, inclinación, avance de la  luminaria y posición de la bombilla, así como la 
referencia de la luminaria, y demás especificaciones de la bom billa, conjunto óptico y conjunto 
eléctrico.   
 
⇒ Dentro de los resultados se debe presentar el valor resultante  de la DPEA para el proyecto. 
 
b) Parámetros eléctricos y obras civiles asociadas  
 
Se deberá atender a lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Instalaciones y particularmente:  
⇒ Diseño de la red eléctrica, incluyendo los diagramas unifilares de media y baja tensión, los cálculos 
de carga, cálculos  de  regulación, de cortocircuit o, y las obras civiles asociadas, dimensionamiento 
de conductores y ductos cuando se requiera, coordinación de protecciones. 
 
⇒ Cantidad de obras de la red eléctrica. 
 
610.6
 PLANOS  Y DIBUJOS. 
 
Todos los planos se deben realizar en software gráfico que incluya la georreferenciación del proyecto y 
deben contener: a) Convenciones y formatos utilizados, según las disposiciones municipales o del operador de red. 
 b) Plano resumen: Debe ser georreferenciado e incluir el  perfil de la vía de acuerdo con lo definido en el 
POT vigente, y una planta típica del proyecto, así como el diagrama unifilar y las cantidades de obra. 
La misma información debe incluirse para ot ras aéreas como puentes peatonales, pasos 
subterráneos, parques, alamedas y plazoletas. 
 
c) Plano de localización de los postes, luminarias, cajas de inspección y ducterías, tanto de las redes 
nuevas como las existentes en media y baja tensi ón, indicando calibre de los conductores, tipo de 
luminaria, fuente luminosa, postes y si la iluminación  existente se reutiliza, se  reubica, se sustituye o 
se retira e incluyéndolas, según el caso, en el diseño fotométrico. 
 
d) Los criterios usados para adelantar los diseño s fotométricos de acuerdo con el Capítulo 5 del 
presente Reglamento. 
 
Cuando existan líneas de media tensión o de alta tensión,  se debe realizar el levantamiento e incluirla en 
los planos, con el fin de determinar con el Operador de Red (OR) las afectaciones.  En el caso de redes  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 204 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
subterráneas, se debe señalar la cantidad y diámetros de los ductos.  Igualmente se deben levantar los 
datos de arborización,  mobiliario urbano, edificaciones, etc. 
 
610.7  EVALUACIÓN  DE COSTOS. 
 
La evaluación del proyecto en sus di ferentes alternativas, se debe  ha cer no solamente sobre la inversión 
inicial, sino también sobre los co stos de operación, mantenimiento y reposición de elementos cuya vida 
útil sea menor a 30 años, a precios constantes de la fecha de presentación del proyecto.  
 
El valor de los diferentes componentes del proyecto,  se toma de los del mercado o de la cartilla de 
costos establecida por el municipio o ente  respon sable  del servicio de alumbrado público, en los casos 
que sea utilizada esta herramienta, los cuales no podrán ser mayores a los resultantes de aplicar la metodología para determinación del co sto máximo expedida por la CREG; la cual deberán aplicar los 
municipios o distritos para remunerar el servicio.   
 
Para efectos de comparación de alternativas de diseño del proyecto se deben diligenciar los formatos de 
la tabla  610.7.3 b 
 
El análisis de costos deberá considerar los siguientes costos:   
610.7.1
 COSTOS  DE INVERSIÓN. 
 
Los costos iniciales de la infraestructura nuev a, así como los de proyectos de normalización, y de 
reposición a nuevo deben incluir  no solamente los cost os de suministro  de los elementos básicos  de la 
infraestructura, tales como las luminarias especificadas a utilizar en el proyecto, los postes y  mástiles, 
las cámaras, las canalizaciones, la red eléctrica correspondiente, sino también los siguientes costos: 
 
⇒ Costo de suministro en sitio del elemento 
⇒ Costo de la obra civil 
⇒ Costo del montaje 
⇒ Costo de la administración de la obra. 
⇒ Costo de inspección 
⇒ Costo de interventoría  
⇒ Costos financieros. 
 
También deben considerarse los activos  no eléctricos  del sistema de alumbrado público indispensables 
para la prestación del servicio, tales como oficin as, bodegas, vehículos, parqueaderos,  cuyo valor 
máximo será reglamentado por la CREG.  
Finalmente el análisis debe incluir las actividades necesarias para el retiro o aprovechamiento de la 
infraestructura de alumbrado existente. 
 
Parágrafo . Los productos utilizados en las propuestas de alumbrado deben cumplir el presente 
reglamento  y demostrarlo mediante el certificado de  producto  expedido por organismo de certificación 
acreditado.  
 610.7.2
 COSTOS  DE ADMINISTRACIÓN,   OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO. 
 
El costo de administración, operación y mantenimi ento –AOM- corresponden  a un porcentaje de los  
activos eléctricos y no eléctricos. El valor  del porcentaje será definido  por la CREG en desarrollo  de lo dispuesto en el Decreto 2424 de 2006. 
 
Estos costos deben ser consistentes con el esq uema de mantenimiento y la curva de factor de 
mantenimiento definida para el proyecto de acuerdo con el  presente Reglamento.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 205 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Para efectos de comparación y selección de alternativas, en el diseño se debe incluir el valor de la energía  requerida para la prestación del servicio en cada alternativa, dado que el consumo  dependerá 
de las luminarias escogidas,  las cuales se correlacio nan con la potencia de la fuente, la interdistancia y 
la altura de montaje.  
610.7.3
 COSTO  ANUAL  EQUIVALENTE. 
 
Se debe considerar un período de evaluación de 30 año s teniendo en cuenta la vida útil de los diferentes 
componentes del proyecto y un valor de salvamento de cero pesos. Para el efecto se establecen como 
valores mínimos de vida útil los de la  Tabla 610.7.3 a.  así:  
EQUIPOS VIDA UTIL 
(años) EQUIPOS VIDA UTIL 
(años) 
Transformadores  20 Postes de concreto 30 
Redes eléctricas (conductores, herrajes y aisladores) 30 Cajas de inspección, ducterías y 
demás obras civiles asociadas 30 
Bombillas de sodio 3.5 Luminarias  
En zonas con alta contaminación 
En Zonas normales   
7.5 
15 
 
Tabla 610.7.3 a  Vidas útiles mínimas de los componentes de la  infraestructura de alumbrado público  
para la evaluación de costos 
 
⇒ Costos Iniciales (CI.) de infraestructura (luminar ias o proyectores, transformadores, conductores, 
postes, materiales, etc.), transporte y mano de obra. Estos costos son presentes. 
 
⇒ Costos Anuales de Operación (CAO), los cuales  están compuestos por el mantenimiento de la 
infraestructura y el consumo de energía eléctric a del sistema de alumbrado. Estos costos son 
anualizados y deben traer a valor presente, con la siguiente fórmula: 
 
VP(CAO)=()
()⎟⎟
⎠⎞
⎜⎜
⎝⎛
+−+
nn
iiiCAO
11 1*  
⇒ En la fórmula anterior, i corresponde a la tasa de descuento (TD), la cual se establece en el 
16,06% (o la que aplique la CREG para la red domiciliaria) 
 
⇒ n corresponde al número de año de análisis, que en este caso es de 30 años 
 
El valor presente total del proyecto (P T) se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 
 
VPN= P T = CI + VP(CAO)- VP(VS)  
 
VS es el valor de Salvamento al final de la vida, es decir, el valor de la vida útil remanente del sistema de 
iluminación. En el caso de la evaluación de proyec tos de alumbrado y con el fin de simplificar el 
procedimiento sin afectar el resultado, se considera nulo el valor de salvamento; luego  
P
T = CI + VP(CAO) 
 
El Valor Total (P T) se multiplica por el factor de anualidad para obtener el Costo Anual Uniforme 
Equivalente (CAUE) del proyecto. 
CAUE= CAO - VP(VS) + CI/(1+i)n 
 
Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE) del pr oyecto = valor presente total del proyecto (P T) por el 
factor de anualidad. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 206 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
Nombre del Proyecto: ___________________________________________ Fecha: ____________ 
Propuesta Nº ___________ 
COSTOS INICIALES DE CADA PROPUESTA 
caracterí
sticas COSTOS DE INVERSIÓN ANUALIZADOS Descripción 
 Cantidad Costo 
unitario Costo Total Vida 
útil 
(años) Año 
 1 Año 
 2 - - - Año 
25 SUM ST 
ACT (**) 
50 W          
70 W          
100 W          
150 W          
250W          
400W          Bombillas 
600W          
Costo bombillería Sub total        
50 W           
70 W          
100 W          
150 W          
250W          
400W          Luminarias 
(incluye fotocontrol y 
brazo) 
600W          
Costo luminarias Sub total        
9 m          
10 m          
12 m          
14 m          Postes 
(metálicos o de 
concreto) 
16 m          
Costo postería Sub total        
Nº 2 AWG          Cables de 
aluminio THW Nº 4 AWG          
Costo cables de BT Sub total        
1Φ3” 
zona verde          
1Φ3” 
zona 
dura          
2Φ3” 
cruce de 
calzada          Canalización 
Cajas de
inspección          
Costo canalización Sub total        
 ---- kVA          
---- kVA          
 ---- kVA          Transformador 
 ---- kVA          
Total costos Iniciales   
Sumatoria de los costos anualizados de inversión   
 
Tabla 610.7.3 b. Análisis de Costos iniciales de cada propuesta 
 
 
 (**) SUM ST ACT = Sumatoria subtotales actualizados  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 207 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
  
COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CADA PROPUESTA 
Descripción caracter
ísticas Costo 
unitario IPP 
proye
ctado Año 
1 Año
 2 - - - Año 
25 Sumatoria subtotales 
anualizados 
70 W        
150 W        
250W        
400W        Cambio de Bombillas 
600W        
Subtotal cambio bombillería    
70 W        
150 W        
250W        
400W        Limpieza 
conjunto óptico 
de la Luminarias 
600W        
Subtotal limpieza    
70 W        
150 W        
250W        
400W        Cambio de 
conjunto 
eléctrico 
600W        
Subtotal cambio      
10 m        
12 m        
14 m        Reposición de
postes 
16 m        
Subtotal cambio postes    
70 W        
150 W        
250W        
400W        Costo consumo 
anual de energía 
600W        
Subtotal consumo de energía   
Sumatoria costos anualizados de operación y 
mantenimiento   
 
Tabla 610.7. 3. b.  Análisis de costos anuales de operación y mantenimiento 
 
 IPP = Índice de precios al productor 
 
OFERENTES Costos 
iniciales (ci) 
 
(a) Costos anuales 
de operación y 
mantenimiento 
totales (caso) 
(b) VPN de los 
costos anuales 
de operación y 
mantenimiento 
totales (caso) 
(c) Valor presente 
total del 
proyecto (p t) 
(a+c) Costo anual 
equivalente en 
el. periodo de  
25 años 
 
Propuesta 1       
Propuesta 2      
Propuesta 3      
 
Tabla 610.7.3 c.  Resumen del análisis para la evaluación económica 
 
 
610.4  EVALUACIÓN  AMBIENTAL. 
 En caso de que aplique el impacto ambiental de la iluminación, deberán hacerse los estudios requeridos 
conforme a los requerimientos de la autoridad Ambiental. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 208 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
CAPÍTULO 7 
INTERVENTORÍA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
SECCIÓN  700  INTERVENTORÍA  DE LOS  CONTRATOS  DE SERVICIO  DE ALUMBRADO  
PÚBLICO. 
 
Atendiendo lo establecido en el Decreto 2424 de 2006, el presente capitulo establece los requisitos que 
debe cumplir la interventoría de los contratos de alumbrado público. 
 
 
 700.1   REQUISITOS  GENERALES . 
 a. Todo municipio deberá contratar con  una interv entoría para el servicio de alumbrado público con 
alcance técnico, operativo y adm inistrativo, siguiendo las disposiciones del presente Reglamento 
Técnico y las de Ley para su selección.  
 
b. Con el fin de optimizar los recursos municipales,  se podrá realizar un contrato de interventoría para 
atender varios municipios de una misma regi ón, y sus costos deberán ser distribuidos 
proporcionalmente a la cantidad de puntos lumi nosos que tenga la infraestructura de alumbrado 
público de cada municipio asociado. 
 c. El objeto contractual deberá ejecutarse de c onformidad con las finalidades y los principios de 
economía, transparencia y responsabilidad, consagr ados en la Ley de Contratación Pública y los 
postulados de la función administrativa consagrados en el Artículo 209 de la Constitución Política,  
 
d. El contrato de interventoría del servicio de  alumbrado público debe contemplar indicadores de 
gestión, incluyendo indicadores de seguimiento sobre el cumplimiento de los indicadores de gestión y 
calidad establecidos para el Operador del servicio de alumbrado público 
 
700.2
  OBLIGACIONES  DE LA INTERVENTORÍA  DE ALUMBRADO  PÚBLICO . 
 
Sin perjuicio de las disposiciones aplicadas a los contratos de interventoría y las que el municipio estime necesarias para el cumplimiento del objeto del c ontrato de interventoría; las obligaciones de la 
interventoría del servicio de alumbrado público, en cumplimiento del presente reglamento  serán las 
siguientes:  
1. Supervisar la actualización del Sistema de Información Georeferenciado de la infraestructura del 
servicio de alumbrado público del municipio.  Esta obligación implica el acopio de información en las dependencias del Operador del servicio de alumbrado público, para determinar las modificaciones 
que se realicen en la infraestructura de alumbrado público tales como: 
 
⇒ Adición de puntos luminosos por expansiones. 
⇒ Sustitución de luminarias por efecto de la modernización o cambio de luminarias de tecnología 
de mercurio a sodio. 
⇒ Disminución  o retiro de luminarias por intervenciones del espacio público. 
⇒ Sustitución de materiales y/o equipos si n afectar cantidad de infraestructura.  
⇒ Aumento o disminución de potencia de los puntos luminosos. 
 
La interventoría debe verificar en terreno la anterior información y contrastarla con los registros de la 
base de datos, así como la infraestructura asociada, las quejas y reclamos presentados por los usuarios. 
Esto con el fin de verificar el alcance y efectivi dad los programas tanto puntuales como periódicos de 
mantenimiento propuestos por el operador. 
 
2. Auditar la calidad de la información incluida en la base de datos, de acuerdo con la norma NTC ISO 
2859 parte 1, “Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para 
inspección lote a lote”, y verificar que se realice la correspondiente actualización de la base de datos.  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 209 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Para todos los procesos de modernización, expansión, cambio de infraestructura, retiro o cambio de 
luminarias, inclusión de infraestructura nueva, reubicación de luminarias o de infraestructura y en 
general de todo proceso que afecte el inventario georeferenciado,  
 
3. Monitorear el estado de la infraestructura de al umbrado mediante inspecciones en jornadas diurnas y 
nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del área municipio mensualmente.   
 
Reportar al Operador las deficiencias encontra das (luminaria con bombilla apagada, agotada, 
intermitente y problemas generales en la construcción  o instalación de la infraestructura tales como 
cajas de inspección destapadas y/o destruidas, postes desplomados o en mal estado, redes 
eléctricas instaladas inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, deterioro o vandalismo en 
luminarias, requerimientos de reinstalación de luminarias por hurto, falta de mantenimiento o 
seguridad de transformadores de alumbrado públic o y de su infraestructura asociada, poda de los 
árboles que interfieran en la prestación del servicio  de alumbrado público, etc.) así como la ubicación 
de las mismas, detectadas durante cada revisión, para  que operador proceda a su arreglo. Dentro de 
la supervisión del estado general de la red de alumbr ado público se incluye el verificar la realización 
de programas de mantenimiento que incluyan la lim pieza del conjunto óptico de las luminarias, y 
efectuar los requerimientos pertinentes. 
 
4. Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado público, y verificar el cumplimiento de los 
trabajos solicitados.  Las subactividades a desarrollar para esta obligación son: 
 
⇒ Revisar la disponibilidad de la base de datos y su actualización. 
⇒ Recibir los reportes que se encuentren registrados en las bases de datos de las quejas y 
reclamos generadas por la comunidad y los informes del Operador sobre las acciones adelantadas, con el fin de verificarlas.  Para los efectos se realizará con un plan de muestreo simple normal con un nivel II de inspección, conforme a lo establecido en la Norma NTC ISO 
2859 parte 1 “ Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) 
para inspección lote a lote ”. 
⇒ Verificación en terreno de las causas de los reclamos no atendidos, con el fin de establecer si 
éstas son imputables al Operador del sistema de alumbrado público, o no. 
⇒ Elaborar los análisis y las estadísticas corr espondientes a tiempos de respuesta, índices e 
indicadores del servicio, porcentajes de cu mplimiento, tipos de solicitudes, etc.  
⇒ Avalar, previa revisión, los informes preparados por el operador, en el que se indique el número 
de reclamos recibidos, así como las estadísticas  correspondientes al cumplimiento de la atención 
a tales reclamos, lo que se hará para todo el Municipio.  
 
5. Hacer seguimiento a la correspondencia que surja entre la comunidad, las entidades municipales, los 
organismos de control, el Operador del servicio  de alumbrado público, relacionadas con quejas, 
reclamos y solicitudes de expansión con el obje to de apoyar el municipio en la atención de la 
preparación de las respuestas.  Para ello, realizará visitas a terreno y efectuará la compilación de la 
información que sea necesaria.  
 
A su vez, suministrará al responsable del servicio de alumbrado público en el Municipio la 
información requerida para que ésta dé repuesta directamente.  Esta actividad debe ser llevada a cabo mediante la implementación de aplicativos de software u otros de control administrativo que 
permitan hacer el seguimiento de la corresponden cia y demás documentos relacionados con la 
interventoría.  
 
6. Apoyar al alcalde o a quien él delegue, en la evaluación de los requerimientos de expansiones del 
alumbrado público, en la revisión de los diseños de alumbrado público de tales expansiones.  En tal 
sentido deberá llevar las estadísticas de las ex pansiones programadas, de las ejecutadas, de 
materiales y equipos utilizados y supervisar la ac tualización de la base de datos del inventario. 
 
7. Inspeccionar las obras de expansión, repotenci ación y remodelación de puntos del sistema de 
alumbrado público, y verificar su total sujeción al diseño aprobado, al cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento Técnico, así como a las normas constructivas y de  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 210 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
urbanismo adoptadas por el Municipio.  Debe comprobarse en estas inspecciones, entre otros 
requisitos, la altura de montaje, reglaje e inclinación de luminarias, longitud de soporte (brazo), 
avance de las luminarias, interdistancias, requisitos fotométricos iniciales y mantenidos durante la 
operación de la instalación; así como las especificaciones técnicas a cumplir en la obra civil y red 
eléctrica asociadas a la infraestructura de alumbrado público.  
 
8. Llevar el control sobre las expansiones programadas en cuanto a ejecución y su relación con los 
materiales y equipos utilizados.  En el mismo sentid o deberá supervisar la actualización de la base 
de datos del inventario. 
 
9. Verificar la aplicación del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP, en las 
etapas de asignación de requisitos fotométricos a vías y demás espacios públicos, aprobación de 
diseños, especificación de equipo s, construcción y mantenimien to de los proyectos de alumbrado 
público, así como de las disposiciones contempladas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 
 
10. Identificar los sectores que presenten deficiencia s en el alumbrado público, mediante la realización de 
la medición de iluminancia o luminancia, según se aplique o sea conveniente.  Para la verificación de 
los niveles de iluminación (iluminancia) o luminanc ia de proyectos nuevos y del alumbrado existente, 
usando equipos de medida con certificado de calibr ación o verificación vigente.  Como resultado de 
las mediciones la interventoría debe informar, al responsable del servicio de alumbrado público del 
Municipio, sobre los posibles motivos que originan la deficiencia encontrada y someterá a su 
consideración la solución a ella soportando técnicamente su recomendación. 
 
11. Apoyar al responsable del servicio de alumbrado público en el Municipio en el trabajo conjunto de 
revisión de diseños de alumbrado público, lo que hará de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento.  
 12. Verificar el correcto funcionamiento del sistema de consulta  en la Web  cuando aplique y la 
actualización permanente de su información.    Será responsabilidad de la Interventoría adecuar sus 
sistemas de transferencias de datos, información,  indicadores y en general, de informes de acuerdo 
con los formatos y la periodicidad que el Municipio defina para tal efecto.  
 
13. Analizar el informe de indicadores de calidad del se rvicio de energía, DES y FES, que el Operador de 
Red entregue a la Superintendencia de Servicios P úblicos, con el fin de establecer el monto de la 
energía a descontar o compensar por calidad del serv icio; así como la energía descontable por no 
haber sido suministrada a causa de interrupciones programadas o no programadas en los circuitos que no cuentan con contadores o equipos de medida, imputables al Operador de Red. 
 
14. Verificar para el caso de parques y conjuntos o unidades inmobiliarias con cerramiento, el tipo de 
cesión que tienen tales áreas con el fin de definir si  la infraestructura instalada corresponde al 
servicio de alumbrado público.  Para el caso, verificará la información recibida del operador del 
servicio de alumbrado público sobre tales áreas, así como de las autoridades de planeación 
municipal.  Una vez depurada la información, la interventoría debe notificar a las autoridades 
municipales acerca de los resultados obtenidos.  En  la realización de esta función la interventoría 
deberá consultar entre otros,  licencias de constr ucción, planos de urbanismo, inventarios levantados 
por el operador del sistema de alumbrado público y por  el operador de la red, así como inspección a 
los sitios en definición. 
 
15. Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, regional y nacional vigente en materia 
ambiental; respecto del manejo y disposición de equipos y materiales retirados del sistema de alumbrado público por parte del operador. 
 
16. Verificar el cumplimiento de los requisitos del Códi go Nacional de Tránsito y de las disposiciones de 
tránsito municipal vigentes, así como el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional por parte de los grupos de trabajo del operador de alumbrado público, en especial sobre 
la adecuada señalización vial de los sitios de trab ajo, identificación de vehículos y protección del 
personal. 
 
17. Apoyar en el análisis, revisión, evaluación y valo ración del costo del servicio de alumbrado público 
con base en la facturación que emita el Operador del servicio de alumbrado público por concepto del 
servicio le presta al Municipio. 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 211 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
18. Cumplir con los indicadores de gestión y seguimi ento que se le establezcan contractualmente, e 
incluirlos en  informes mensuales y en el informe final. 
 
19. Elaborar y presentar los informes mensuales sobre la ejecución de las obligaciones.  En los informes, 
someterá a consideración sus observaciones, conc lusiones, recomendaciones, correctivos y demás 
información que considere pertinente para el buen desempeño en la prestación del servicio, las que 
deberán estar debidamente soportadas.  Los informes deben estar complementados con gráficas, 
cuadros, estadísticas, fotografías, tablas , etc., que permitan su correcta comprensión. 
 
20. Para  legalizar la terminación del contrato de In terventoría, se deberá entregar al Municipio los datos, 
archivos recopilados durante la ejecución del mismo, debidamente foliados y almacenados, conforme a las disposiciones de manejo de archivos del municipio, así como los programas fuente que se 
hayan desarrollado o implementado para cumplir co n sus obligaciones. Debe entregar manuales de 
Usuario y Técnicos relacionados con el software y mantenimiento que se le debe dar a dichos aplicativos. Dos meses antes de terminar el contrato, debe suministrar al municipio las 
especificaciones del software y hardware utilizado, diseños de bases de datos, y toda la información 
relacionada.
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 212 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
CAPÍTULO 8 
 
VIGILANCIA, CONTROL, DEMOSTRA CIÓN DE LA CONFORMIDAD  
Y REGIMENES SANCIONATORIOS . 
 
 
SECCIÓN 810 ENTIDADES DE VIGILANCIA. 
 
810.1  SISTEMAS  DE ALUMBRADO  PÚBLICO.   
 
De conformidad con  la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915, la prestación del alumbrado público es 
responsabilidad del municipio y conforme al  Decreto 2424 de 2006, p ara efectos de la prestación del 
servicio de alumbrado público se ejercerán las funciones  de control, inspección y vigilancia, teniendo en 
cuenta las siguientes instancias:  1. Control Fiscal. La Contraloría General de la República, de conformidad con la normatividad 
constitucional y legal vigente, ejercerá control fisc al permanente sobre los municipios o distritos, en 
cuanto a la relación contractual con los pres tadores del servicio y con los interventores. 
 2. Control a las Empresas de Servic ios Públicos Domiciliari os. La Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD), ejercerá el control y vigila ncia sobre las personas pr estadoras de Servicios 
Públicos en los términos establecidos en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. 
10 
 
3. Control Técnico. Las interventorías de los cont ratos de prestación de servicio de alumbrado público 
además de las obligaciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ejercerán un control técnico con sujeción  a la normatividad que expida para esos fines el 
Ministerio de Minas y Energía.  4. Control Social. Para efectos de ejercer el  control social establecido en el artículo 62 de la Ley 142 de 
1994 los contribuyentes y usuarios del servicio de al umbrado público podrán solicitar información a los 
prestadores del mismo, a la Contraloría General de la República y a la interventoría. Los municipios o distritos definirán la instancia de control ante la cual  se interpongan y tramiten las peticiones, quejas y 
reclamos de los contribuyentes y usuarios por la prestación del servicio de alumbrado público. 
 
5. Control Aduanero. La Dirección de Impuestos y Aduana Nacional - DIAN, ejercerá los controles sobre 
el ingreso de productos objeto del presente regl amento conforme a las disposiciones legales que le 
facultan para su ejercicio. 
 810.2
 PRODUCTOS   DE ILUMINACIÓN   Y SISTEMAS  DE ILUMINACIÓN  DISTINTOS  AL 
ALUMBRADO  PÚBLICO . 
 
De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 2153 de 1992 y 2269 de 1993, 3144 de 2008 y demás 
normas aplicables, a la Superintendencia de Industri a y Comercio –SIC- le corresponde entre otras 
funciones, velar por el cumplimiento de las disposic iones sobre protección al consumidor, realizar las 
actividades de verificación de cumplimiento de Reglamentos Técnicos sometidos a su control. 
 Los sistemas de iluminación distintos al alumbrado púb lico, los productos  utiliz ados en sus instalaciones 
tienen directa relación con el consumidor,   por  lo cual  corresponderá  a la SIC controlar y vigilar el 
cumplimiento del presente reglamento   excepto lo  referente al servicio de alumbrado público. 
 
                                                                 
 
10 Aplica solo a las empresas que siendo prestadoras de servicios públic os , el municipio haya contratado con ellas la prestación 
del servicio de alumbrado público y tal control debe entenderse re ferido al servicio público de energía eléctrica o de las acti vidades 
complementarias del mismo, mas  no a la prestación del servicio de alumbrado público .|  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 213 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Los fabricantes, importadores o comercializadore s de los productos objeto del presente reglamento, 
deberán cumplir las disposiciones  sobre protección al consumidor y  en especial lo establecido en el  Decreto 3144 de 2008, sobre cumplimiento de reglamentos técnicos. 
 
Los fabricantes e importadores de bienes y pres tadores de servicios sujetos al cumplimiento de 
reglamentos técnicos cuyo control corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, deben 
estar inscritos en el registro obligatorio de dicha entidad, a que hace referencia el capítulo primero del 
título cuarto de la Circular Única de la SIC.  
 810.3
 ORGANISMOS  ACREDITADOS.  
 Según el Decreto 4738 de 2008 Corresponde  al Or ganismo Nacional de Acreditación  de Colombia –
ONAC-, acreditar  y  supervisar a los organismos de certificación, inspección, laboratorios de pruebas y 
ensayos y calibración de equipos, igualmente  es el  ente encargado de  vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones de la acreditación, sin perjuicio  de las competencias de vigilancia y control que corresponden  a la SIC  en la vigilancia y control del reglamento.  
 
Los organismos que aspiren  a desarrollar actividades de inspección con fines de certificación   de 
instalaciones, productos, laboratorios de pruebas  y  laboratorios  de calibración de equipos,  de 
iluminación y/o alumbrado público de que trata el presente Reglamento deben acreditarse ante el ONAC.     
810.4
 PERSONAS  NATURALES  QUE  ACTÚAN  EN LAS  INSTALACIONES  DE ILUMINACIÓN  Y/O  
ALUMBRADO  PÚBLICO. 
 La vigilancia del ejercicio profesional de las personas naturales  que intervienen en las instalaciones de iluminación y/o  alumbrado público, en cualquiera de sus etapas( diseño, cons trucción, supervisión, 
interventoría  e inspección, operación y manteni miento) corresponde a los Consejos Profesionales 
correspondientes, de conformidad con las leyes que reglamenten el ejercicio de las profesiones  que 
tengan la competencia tanto legal como técnica para ejecutar tales  actividades en proyectos de 
iluminación o de alumbrado público.  
SECCIÓN 820. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. 
 El esquema de demostración de la conformidad con el  presente reglamento, tanto para productos como 
para las instalaciones de iluminación y alumbrado público, estará basado en el Subsistema Nacional de 
la Calidad. 
 
820.1
 ACREDITACIÓN. 
 
Los organismos de certificación, inspección, los labo ratorios de pruebas y ensayos y la calibración de 
equipos de medida para productos e instalaciones de iluminación y alumbrado público de que trata el 
presente Reglamento, deben  atender los lineamientos del Decreto 4738 de 2008 y cumplir las normas  
que sobre  la materia  haya expedido  o expida el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
ONAC  y demás autoridades o entidades  competentes legalmente reconocidas  para estos propósitos y demás normatividad aplicable sobre la materia. 
  
Los organismos acreditados sólo podrán hacer referencia a esta condición para las certificaciones, 
inspecciones, ensayos o mediciones para las cuales hayan sido acreditados, de conformidad con el acto 
administrativo que les concede tal condición.   
La certificación de conformidad de las instalacione s de iluminación y/o alumbrado público con este 
Reglamento que requieran certificación plena deberán te ner un dictamen de inspección expedido por un 
organismo acreditado por ONAC o la SIC, que vali de la declaración de conformidad suscrita por el 
responsable de la construcción del sistema de iluminación o alumbrado público.    
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 214 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
Los Organismos de inspección acreditados para in stalaciones de iluminación y/o alumbrado público, 
deberán ser Tipo A . 
 
 820.2
 LABORATORIOS  DE PRUEBAS  Y ENSAYOS. 
 Atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 6050 de 1.999 de la SIC y demás normas que la aclaren, complementen o modifiquen, cuando los ensayos r equeridos para la expedición de los certificados de 
conformidad se efectúen en Colombia, deben ser realizados en laboratorios acreditados por  la entidad 
legalmente autorizada.  
En caso de no existir laboratorio acreditado para la realización de estos ensayos,  las pruebas se podrán 
efectuar en laboratorios evaluados previamente por los organismos de certificación; siempre que estos 
garanticen  el cumplimiento de principios de neutralid ad independencia e imparcialidad. Dicho laboratorio 
deberá iniciar su proceso de acreditación dentro del año siguiente a la prestación del primer servicio bajo ésta condición.  Si vencido el plazo de dos años contados a partir del primer servicio prestado en este 
supuesto, este laboratorio no ha gestionado su acreditación respectiva, el Organismo de Certificación no 
podrá seguir utilizando sus servicios. 
 
Imposibilidad Técnica para la realización de pruebas. El laboratorio acreditado por la Entidad de 
Acreditación deberá informar por escrito, dentro de los 10 días hábiles siguientes al momento de la 
solicitud, al organismo de certif icación acreditado, que la presentó, que no le es posible at ender 
determinada solicitud para la realización de ensayos. Tal laboratorio deberá incluir en la comunicación la 
fecha dentro de la cual tendrá disponibilidad técnica para la realización de dichos ensayos, toda vez que 
es responsable ante sus clientes y ante el Est ado por la ejecución técnica y oportuna de éstos.  
En el evento en que existan otros laboratorios ac reditados para atender la solicitud, el organismo de 
certificación acreditado deberá apoyarse en dichos laboratorios acreditados si estos pueden responder a 
la solicitud más prontamente de lo señalado por el primer laboratorio en su comunicación. 
En el evento en que no existan otros laboratorios y demostrada la imposibilidad técnica para que algún 
laboratorio acreditado en Colombia realice oportu namente los ensayos técnicos contemplados en el 
presente Reglamento, el organismo de certificación ac reditado deberá emitir una constancia por escrito 
al solicitante, explicando las causas de dicho im pedimento y podrá hacer uso de pruebas realizadas por 
laboratorios acreditados del exterior que pertenezcan a ILAF. 
 
820.3
 CERTIFICACIÓN  DE PRODUCTOS. 
 Previamente a su comercialización, los fabricantes , importadores o comercializadores de los productos 
sometidos a este Reglamento Técnico, deben demostrar su cumplimiento a través de un Certificado de 
Conformidad de acuerdo con los procedimientos establ ecidos en los  Decretos 2269 de  1993  Decreto 
3144 de agosto 22 de 2008 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, establecidos o que 
establezca la autoridad competente para la conf ormidad de productos incluidos en el alcance de 
Reglamentos Técnicos. 
 
Los productos objeto del presente reglamento,  deberán demostrar la conformidad mediante un 
certificado de producto  expedido por un organismo de certificación acreditado  para el presente 
reglamento o  mediante los  procedimientos estableci dos o que establezca la autoridad competente para 
probar la conformidad de productos con los reglamentos técnicos. 
 
Los productos de que trata el presente Reglamento  deben cumplir los requisitos aquí establecidos y 
demostrarlo a través del certificado de conformidad de que trata esta sección.  
 
Los productos que por su condición particular, en el  presente Reglamento se les exige certificado de 
conformidad con una norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o NTC que le aplique,  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 215 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
la conformidad con el RETILAP se dará con el certificado bajo esa norma. 
 El certificador  de productos para  determinar la conformidad tendrá en cuenta el tipo de aplicación del 
producto,  para  no inducir  a error al usuario señalará  en el certificado el uso permitido o  los usos  no 
permitidos.  
En la vigencia del presente reglamento las lámpar as y portalámparas  objeto de RETIE y RETILAP, 
certificadas bajo  RETIE por  un organismo de certificación,  podr án utilizar este certificado para 
demostrar conformidad con  RETILAP, mientras el ce rtificado este vigente. Las luminarias usadas en 
instalaciones especiales, deberán ser certificadas ba jo RETIE con los criterios de seguridad expuestos 
en la NTC 2050.   
 
El organismo certificador deberá en su proceso de cert ificación aplicar los lineamientos establecidos en 
Subsistema Nacional de la Calidad, la certificación se hará por familias de producto, buscando que en el 
proceso de certificación se seleccionen muestras que sean representativas de cada familia a certificar. Las diferentes pruebas que requiere el producto se  podrán realizar a las muestras representativas de 
cada familia de productos a certificar y en las audi torías de seguimiento de la certificación se debe hacer 
la verificación de otros productos de la familia. 
 
El organismo de certificación será el responsable de la toma de las muestras a ensayar para la demostración de la conformidad con el presente reglamento, para lo cu al podrá realizar convenios con 
entes  tales como organismos de certificación del país  de origen del producto, que garantice total 
independencia, imparcialidad y seguridad en la selección , transporte y manejo de las muestras  
 
Sólo requieren de certificación de la conformidad con el RETILAP, aquellos productos con requisitos 
establecidos en el presente Reglamento que estén destinados a las instalaciones de iluminación y 
alumbrado público.  Productos que aún teniendo la misma partida arancelaria pero que no sean objeto 
del RETILAP, o se importen o fabriquen  con dest ino exclusivo  a instalaciones excluidas de este 
reglamento, no requieren de certific ación de conformidad con el RE TILAP.  Para hacer uso de esa 
exclusión, el importador o fabricante deberá hacer ex plicito la destinación  del producto, aspecto que 
podrán verificar en cualquier  momento los organismos de vigilancia y control.   
 
Para aquellos productos que se les permita la declaración de proveedor como mecanismo para 
demostrar la Conformidad con RETILAP, el proveed or deberá cumplir lo establecido en la norma NTC 
ISO IEC 17050 partes 1 y 2.  La citada declarac ión debe manifestar el cumplimiento de una norma 
internacional, de reconocimiento internacional o NTC aplicable al producto para el uso que se le pretende 
dar y en general atender todos los lineamientos que sobre declaración del proveedor o certificación de 
primera parte  establezca la autoridad competente. El proveedor debe suministrar la información que 
respalda la declaración de conformidad de su producto y el organismo de inspección debe verificar esta 
información en el proceso de inspección de la instalación.  
 
Para efectos de la certificación de producto, los Or ganismos de certificación acreditados por ONAC o por 
la SIC podrán aceptar certificado s expedidos en el exterior siempre y cuando el organismo de 
certificación tenga acuerdo de reconocimiento con el  organismo que expidió el certificado, previa 
evaluación de la equivalencia de la norma bajo la cual esté certificado el producto. 
 
El concepto de equivalencia no es un certificado de producto, el certificado de producto expedido en el 
país de origen debe identificar plenamente la vigencia, referencia del producto objeto del certificado y 
para su validez en Colombia debe ser homologado por la SIC o por la entidad o mecanismo que la autoridad competente establezca. 
 
Los  certificados así expedidos  serán validos  siempre y cuando se encuentren vigentes y hayan sido 
homologados por la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con lo establecido en la 
Circular Única expedida por esta entidad.  En es tas condiciones el certif icado de conformidad del  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 216 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
producto deberá estar acompañado del concepto de equivalencia de la norma con el RETILAP, expedido 
por el organismo de certificación.    
El responsable de la importación o comercialización de estos productos, verificará que el producto 
importado corresponda al producto efectivamente cert ificado, en todo caso la SIC y demás entes de 
vigilancia y control, podrá verificar el cumplimient o de los requisitos certificados y sancionar a aquellos 
que presenten desviaciones. 
 
Los diodos o semiconductores  emisores de luz (LED o LEP)  de menos de 10 W individuales y los  
arreglos  con estas fuentes que no superen los 10W  no requieren de certificado de producto.  
 
Los diodos o semiconductores  emisores de luz (LED o LEP)  individuales o en  arreglos  con estas 
fuentes  de potencia mayores a los 10W utilizados en sistemas de iluminación objeto de este reglamento, 
las fuentes lumínicas  o luminarias  decorativas, las lámparas decorativas, de mesa, de pie o móviles de 
oficina,  no requieren demostrar la fotometría y para demostrar la conformidad con el presente reglamento se les aceptara la declaración del prove edor,  para lo cual el fabricante o comercializador 
responsable del ingreso del producto al Colombia , deberá declarar que dicho producto cumplen los 
requisitos de seguridad para ser incorporados en sistema  de iluminación. 
 
Las luminarias con arreglos de diodos   para aplicaciones distintas a la iluminación decorativa, deberán certificar los documentos fotométricos. 
 820.3.1
 CERTIFICACIÓN  DE PRODUCTOS  DE USO  DIRECTO  Y EXCLUSIVO  DEL  IMPORTADOR. 
 Los certificados de productos para  uso directo y exclusivo del importador contemplados en el alcance del 
presente reglamento,  se emiten de acuerdo con la Resolución 6050 de 1999 y sus modificaciones 
descritas en la Circular Única de la Superintendenci a de Industria y Comercio.  El usuario solicita por 
escrito la certificación dando los datos exactos sobre el bien que importa y cuyo control esta a cargo de 
la Superintendencia de Industria y Comercio.  La entidad evalúa, verifica y emite el certificado 
correspondiente.   
820.3.3
 REGULACIONES  PARA  TRÁMITES  DE CERTIFICACIÓN  Y ACREDITACIÓN. 
 
Para efectos del presente Reglamento, se deben cu mplir, entre otras, las siguientes disposiciones 
legales, emitidas por las autoridades Colombianas, en lo que se relaciona con el certificado de 
conformidad de productos y la acreditación de organismos de inspección, organismos de certificación de 
productos, laboratorios de pruebas y ensayos, o calibración de equipos:  
Decreto 2269 de 1.993, por el cual se organiza el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y 
Metrología y las normas que lo adicione o modifiquen; Decreto 300 de 1.995, por el  cual se establece el 
procedimiento para verificar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas oficiales obligatorias y 
los reglamentos técnicos en los productos import ados; Decisión 506 de 2.001, de la Comunidad Andina 
de Naciones, sobre certificados de conformidad de producto; Decisión 562 de 2.003, de la Comunidad 
Andina de Naciones; Decreto 4738 de 2008, sobre el sistema de acreditación; Decreto 3144 de 2008  
sobre certificación y  Circular Única de la Superin tendencia de Industria y Comercio, que es un solo 
cuerpo normativo de la SIC. 
 
820.3.4
 ROTULADO  E INFORMACIÓN  OBLIGATORIA  DE PRODUCTOS. 
 
Los equipos y elementos objeto de este Reglamento, utilizados en las instalaciones de iluminación y 
alumbrado público, deben estar rotulados con la información establecida en los requisitos de producto 
del presente Reglamento. En el mismo sentido, la información sobre la cual el reglamento hace la 
exigencia que sea de público conocimiento, de berá ser demostrada y probada en el proceso de 
certificación. 
 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 217 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
820.4  CERTIFICACIÓN  DE CONFORMIDAD  DE INSTALACIONES  DE ILUMINACIÓN  Y ALUMBRADO  
PÚBLICO.  
 
Toda instalación de iluminación o alumbrado públic o nueva, ampliada o remodelada según lo dispuesto 
en la Sección 110 “ALCANCE”, debe tener su “Certifica do de Conformidad” con el presente Reglamento, 
el cual según la Decisión 506 de 2.001 de la Comunidad Andina de Naciones, será la declaración del 
fabricante.  Para el caso del presente reglamento el  “fabricante” se asimilará a la persona calificada 
responsable de la construcción de la instalación de iluminación o alumbrado público, quien realizará la 
declaración de cumplimiento.   
El certificado de conformidad con el presente regl amento será complementario del certificado de 
conformidad con el Reglamento Técnico de Instalacio nes Eléctricas RETIE. En el mismo proceso de 
inspección el Organismo de Inspección podrá ve rificar el cumplimiento de requisitos de ambos 
reglamentos cuando esté acreditado para hacerlo.  
Para los sistemas de iluminación  que requieran cert ificación plena, la declaración del constructor  
deberá estar avalada por una tercera parte, que garantice la idoneidad, la independencia y la 
imparcialidad. Lo cual de dará mediante  un  dictamen de inspección expedido por un organismo de 
inspección acreditado por  el Organismo Nacional de Acreditación ONAC.  En estas condiciones la certificación plena se dará cuando la instalación cuente con la declaración de la persona calificada 
responsable de la construcción y el dictamen de conf ormidad expedido por el organismo de inspección 
que valide dicha declaración. 
 
Como complemento a la certificación con RETIE, la  certificación con el presente reglamento es un 
requisito individual para cada sistema de iluminación o de alumbrado público. 
 820.4.1
 DECLARACIÓN  DE CUMPLIMIENTO. 
 Para efectos de la certificación de conformidad con el presente reglamento de instalaciones de 
iluminación o alumbrado público, la persona calificada responsable de la construcción del sistema de 
iluminación  deberá declarar el cumplimiento del RE TILAP, diligenciando el formato “Declaración de 
Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones de Iluminación y Alumbrado Público”.  Esta 
declaración se considera un documento público que es emitido bajo la gravedad de juramento  y que se 
constituye en documento fundamental del proceso de certificación, quien la suscribe asume la responsabilidad de los efectos de la instalación de iluminación. 
 
  
820.4.2
 INSPECCIÓN  CON  FINES  DE CERTIFICACIÓN  DEL  SISTEMA  DE ILUMINACIÓN. 
 
Los  sistemas de iluminación que en el presente Anexo se  les establezca la obligación  de contar con  un 
dictamen de inspección  expedido por un organism o de inspección acreditado por el ONAC, como 
mecanismo de certificación de tercera parte que valide la declaración del proveedor. Se considerarán  de 
certificación plena. En tal sentido la certificación es tará constituida por dos documentos, la declaración 
del constructor del sistema de iluminación y el dictamen de inspección.  
a) Sistemas de iluminación que requieren  dictamen de inspección.  Será exigible la certificación 
plena a las siguientes instalaciones de iluminación o alumbrado público: 
 
1. Instalaciones de alumbrado público categorizadas en los niveles B y C de conformidad con la tabla 
610.2 del presente Anexo General.  
 
2. Instalaciones de iluminación donde en una misma área cerrada y cubierta se puedan concentrar 
simultáneamente  más  de  50 personas, tales como almacenes,  centros comerciales, sitios de  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 218 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
recreación, espectáculos públicos, centros de sa lud, hospitales, clínicas, hoteles, auditorios, 
bibliotecas, estaciones y terminales de transporte, centros de reclusión. 
 
3. Centros de enseñanza,  salones de clase y laboratorios. 
 4. Los sitios de esparcimiento tales como bares , discotecas, casinos donde se puedan concentrar más 
de 50 personas deben certificar plenamente los sistemas de alumbrado de emergencia, así como las 
condiciones de seguridad de las instalaciones de iluminación. 
 
5. Edificaciones residenciales o similares objeto de una misma licencia o permiso de construcción 
donde se puedan concentrar  más de 100 personas. En este caso la escogencia de las áreas a 
inspeccionar se podrá hacer usando las técn icas de muestreo recomendadas en procesos de 
certificación. La cert ificación será  del conjunto o edificación. 
 
6. Viviendas individuales  y comercios de  áreas construidas mayores a 500 m
2 
 
7. Sistemas de iluminación de fachadas y monumentos y demás sitios de interés público. 
 
8. Industria  y oficinas  con más de 30 puestos de trabajo o 500 m2 de área iluminada.  
 
PARÁGRAFO . En el evento que la declaración de cumplimiento (certificación de primera parte) muestre 
irregularidades que pongan en riesgo la credibilidad de la certificación se ampliará  el tipo de sistemas de 
iluminación que se le exigirá la certificación plena. 
 
b) Requisitos de inspectores.  Los inspectores para instalaciones de iluminación y alumbrado público, 
deberán demostrar experiencia específica en iluminaci ón certificada, certificado de competencia laboral o 
un mínimo de 120 horas de capacitación y actualización en iluminación y/o alumbrado público realizadas 
y certificadas  por universidades o centros de formació n superior legalmente  acreditados o reconocidos. 
 
La experiencia para inspectores de alumbrado público será de por lo menos de tres años en diseño o construcción de estos tipos de instalaciones, para las demás instalaciones de iluminación la experiencia 
se podrá reducir a dos años  
 
c) Aspectos a tener en cuenta en la inspección. En la inspección con fines de certificación se tendrán 
en cuenta los siguientes aspectos:  
1. Se buscará la trazabilidad de las diferentes etapas de la instalación de iluminación y alumbrado 
público, para lo cual se debe tener en cuenta lo actuado y documentado por las personas calificadas 
que participaron en el diseño, construcción e inte rventoría si la hay; en todos los casos se dejará 
consignado en el formato de inspección, la identidad y  matrícula profesional del responsable de 
cada etapa. 
 2. Se verificarán las certificaciones de la confor midad de los productos utiliz ados en la instalación de 
iluminación y alumbrado público, que según el RETILAP requieran cumplir tal requisito,  con relación 
a  los productos instalados. 
 
3. Para garantizar que la instalación de iluminación y alumbrado público sea segura y apta para el uso 
previsto, se deberá realizar la inspección visu al y ejecutar las pruebas y medidas pertinentes 
conforme a formatos preestablecidos y los procedimientos dados en la norma ISO 17020.  De las 
medidas que se tomen, se dejarán los registros respectivos. 
 4. En todos los casos se consignará en los formatos  de dictamen y declaración el tipo de instalación de 
iluminación y alumbrado público, la identidad del propi etario, la localización de la instalación, los 
nombres y matrículas profesionales de las personas  calificadas que actuaron en las diferentes 
etapas de la instalación (diseñador si se requiere,  director de la construc ción e interventor cuando 
exista). 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 219 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
5. Igualmente se consignará en el formato el nombre y matrícula profesional del inspector y el nombre, 
dirección y teléfono del organismo acr editado responsable de la inspección. 
 
6. El inspector deberá dejar constancia del alcanc e y estado real de la instalación de iluminación o 
alumbrado público al momento de la inspección, con mecanismos tales como registros fotográficos,  
registros de medidas  y planos o esquemas. 
 
7. El dictamen de resultado de la inspección y pruebas de la instalación de iluminación o alumbrado 
público, deberá determinar el cumplimiento de los requisitos que apliquen, relacionándolos en el   
formato correspondiente  de los establecidos en el presente reglamento.  
 
820.4.3  COMPONENTES  DEL  DICTAMEN  DEL  ORGANISMO  DE INSPECCIÓN. 
 
El dictamen del organismo de inspección debe t ener básicamente los siguientes componentes: 
 
a) La identificación plena de la instal ación y las personas que intervinieron. 
b) Los aspectos a evaluar con sus resultados y observaciones. c) El resultado final de la conformidad, d) Identificación plena del organism o de inspección y del inspector o inspectores que actuaron en la 
inspección y el dictamen, así como los documentos que determinan el alcance de la inspección. 
 
El dictamen de inspección debe ser firmado tanto por  el director técnico o su equivalente que sea 
calificado y experimentado en la operación del organi smo de inspección y tenga la responsabilidad 
general del dictamen, como por el inspector responsable de la inspección.    
El propietario o administrador de una instalación de iluminación de una edificación de uso comercial, 
industrial, oficial o residencial multifamiliar deberá mantener disponib le una copia del dictamen de 
Inspección del proyecto de iluminación, a fin de facilitar su consulta cuando lo requiera el responsable de 
la prestación del servicio de energía eléctrica o autoridad administrativa, judicial, de policía o de control o vigilancia. 
 
En el caso de los proyectos de alumbrado público la dependencia municipal responsable o a quien ella 
delegue la prestación del servicio de alumbrado públic o, será la responsable de mantener disponible una 
copia del dictamen de Inspección de los proyectos de alumbrado público, a fin de facilitar su consulta 
cuando lo requiera el responsable de la prestación del servicio de energía eléctrica o autoridad 
administrativa, judicial, de policía o de control o vigilancia. 
 
820.4.4
 FORMATOS  PARA  EL DICTAMEN  DE INSPECCIÓN. 
 
El dictamen de inspección de las instalaciones obje to de este reglamento deberá registrarse en los 
formatos establecidos en el presente Anexo General,   formato 2 para iluminación interior y formato 3 
para alumbrado exterior y público, los cuales  t endrán el carácter de documentos de uso oficial. 
 
Cada organismo de inspección debe asignarle numeración continua a los formularios de forma tal que facilite su control y cuidará que el documento tenga los elementos de seguridad apropiados para evitar 
su adulteración o deterioro. 
 
Los valores de los parámetros que requieran medición deben plasmarse en el documento del dictamen y 
podrán ser verificados por la entidad de control y vigilancia, cuando esta lo considere pertinente.  
820.4.5
 EXCEPCIONES  DEL  DICTAMEN  DE INSPECCIÓN. 
 Se exceptúan de la exigencia del dictamen del or ganismo de inspección las siguientes instalaciones: 
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 220 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
a) Instalaciones de guarniciones militares o de pol icía y en general aquellas que demanden reserva por 
aspectos de Seguridad Nacional; sin embargo, se exig irá una declaración suscrita por el comandante 
o director de la guarnición o por la persona calificad a responsable de la interventoría o supervisión 
de la construcción de la instalación de iluminaci ón o alumbrado exterior, en la cual conste que se 
cumplió con el RETILAP. 
 
b) Las Instalaciones no contempladas en el presen te reglamento y las no contempladas en el numeral 
820.4.2 del presente Anexo General. 
 
En todo caso, estas instalaciones deberán tener la declaración de cumplimiento suscrita por la persona 
calificada responsable de la construcción de la instalación de iluminación o de alumbrado público. 
 
SECCIÓN 830 RÉGIMEN SANCIONATORIO.  
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar, el incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento Técnico se sancionará según lo establecido en la Legislación 
Colombiana vigente, así: 
 
a) Las Empresas de Servicios Públicos por el Régimen establecido en la Ley 142 de 1994, demás 
normas que la modifiquen, aclaren, o sustit uyan y demás disposiciones legales aplicables. 
 
b) Las personas naturales responsables de los dise ños, construcción, interventoría, inspección, de 
sistemas de iluminación o alumbrado público,  por las leyes que reglamentan el ejercicio de las profesiones relacionadas con iluminación y demás disposiciones legales aplicables. 
 
c) Los productores, comercializa dores, proveedores e importadores,  por los decretos 3466 de 1982, 
3144 de 2008, la Ley 446 de 1998 y demás disposiciones legales aplicables. Los constructores de 
sistemas de iluminación o alumbrado público se ent enderán como  productores, para los efectos del 
presente reglamento y en tales condiciones podrán ser sujetos a las sanciones establecidas  en el Decreto 3144 de 2008 cuando incumplan el reglamento técnico. 
 
d) Los prestadores del servicio público de alumbrado   y los interventores de tales contratos por el 
régimen de contratación pública y régimen disciplinario aplicable a los  servidores  públicos  que 
realicen actividades   en cumplimiento de funciones  relacionadas  con el servicio de  alumbrado 
público. 
 
e)  Los Organismos Acreditados por lo dispue sto en los Decretos 2152 de 1992 y 2269 de 1993, 4738 
de 2008 y demás disposiciones legales aplicables y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 221 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Formatos  
Formato 1 Declaración de cumplimiento. 
 
 
 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y 
ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
Yo_________________________ _____________________ mayor de edad y domiciliado en la  
___________________ de ______________, identificado con la CC. No . 
_________________, en mi condición de  _______________, portador de la matrícula profesional,  
No. _______________, expedida por el Consejo Profesional  _______________________, declaro 
bajo la gravedad del juramento, que la instalación de iluminación  cuya construcción estuvo a mi cargo, la cual es de 
propiedad de  __________________ __________________, CC. No. o NIT ____________, y 
está ubicada en  ____________ ____________ de __________________, cumple con todos y 
cada uno de los requisitos establecidos en el Reglament o Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP que 
le aplican, incluyendo los productos utilizados en ella.  As í mismo declaro que atendí los lineamientos del diseño 
(cuando se requiera)  efectuado por  _____________________ ________________, del cual  anexo  
constancia de cumplimiento del RETILAP  suscrita por  ________________________ con Mat. Profesional 
____________________ El alcance de la instalación de iluminación se observa en el (los) plano (s) 
anexo(s) y memorias de cálculo . 
 
 
En constancia se firma en  ________________ a los __ días del mes de  ___________ de_____ 
 
Firma ____________________ __________________ ______________ 
 
Dirección domicilio _____________________ ______________ Teléfono  ____________ 
 
 
Observaciones: (Incluir justificación técnica de desviaciones de requisitos, de norma o del diseño, siempre que la 
desviación no comprometa la seguridad y/o la salud visual). 
 
Relación de documentos anexos: 
 
 
 
 
 
Formato. Declaración de cumplimiento .  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 222 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
Formato 2 Dictamen de inspección iluminación interior.  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓ N INTERIOR SEGÚN RETILAP 
 
 
Lugar y fecha   
Organismo de inspección   
Dictamen No.  
 
Nombre o razón social del propietario de la 
instalación  
 
Nombre del proyecto  
 
Dirección de la instalación:   
 
Tipo de iluminación Residencial  Industrial  Comercial    
 
 Servicio público  Servicio privado   
 
Ubicación de la instalación: Rural  Urbana  Aislada del SIN     
 
 
Capacidad instalada (kVA):   
Tensiones (V)   
Año Terminación construcción  
      
 
Personas Calificadas responsab les de la instalación: 
Diseño:  Mat. Prof.  
Interventoría (si la hay)  Mat. Prof.  
Construcción.  Mat. Prof.  
 
ITEM ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE 
1 Memorias de cálculo    
2 Estudio y aplicación del Índice de Contribución de Luz Diurna (CLD)    
3 Selección de las fuentes luminosas (IRC, vida útil) y compatibilidad con luminarias    
4 Información fotométrica de las luminarias utili zadas certificada (Matriz de intensidades, 
Curvas o Coeficientes de Utilización).    
5 Validación de software de diseño    
6 Cálculo manual ( alcance, parámetros incluidos y supuestos realizados )    
7 Cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos en el RETILAP     
8 Iluminancia horizontal promedio (luxes) resultado de diseño    
9 Coeficiente de uniformidad de ilumi nancias resultado de diseño    
10 Índice de deslumbramiento unificado (UGR) resultado de diseño    
11 Factor de mantenimiento de la instalación de alumbrado    
12 Esquema de mantenimiento disponible al operador o propietario     
13 Accesibilidad a todos los dispositivos de control de luminarias    
Coeficiente de uniformidad de iluminancias    14 Mediciones fotométricas  del 
sistema de iluminación general  Iluminancia horizontal promedio (luxes)    
Coeficiente de uniformidad de iluminancias    15 Mediciones fotométricas en los 
puestos de trabajo  Iluminancia promedio (luxes)    
16 Cumplimiento de los valores ofrecidos en el diseño    
17 Cumplimiento de Valores de eficiencia energética de la instalación (VEEI)    
18 Sistema de alumbrado de emergencia    
19 Puesta a tierra de carcasas de luminarias    
20 Revisión  de certificados de conformidad de productos de iluminación    
21 Certificación de instalaciones eléctricas con RETIE    
Nota: En instalaciones de vivienda y pequeños comercios, los ítem s a verificar son:1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20 . 
 
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y AD VERTENCIAS ESPECIALES (si las hay) e  Identificación de anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO : Aprobada No Aprobada  
 
Responsables dictamen: 
 
Nombre y firma Responsable Organismo de Inspección   
Resolución de acreditación  
 
Dirección Domicilio   
Teléfono  
 
Nombre y firma Inspector   
Mat. Prof.  
 
 
 Dictamen de inspección y verificación pa ra instalaciones de iluminación interior  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 223 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFIC ACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIO 
 O ALUMBRADO PÚBLICO SEGÚN RETILAP 
 
Lugar y fecha   
Organismo de inspección   
Dictamen No.  
 
Nombre o razón social del propietario de la 
instalación  
 
Nombre del proyecto  
 
Dirección de la instalación:   
 
Tipo de Instalación Pública  Privada  Total de luminarias     
 
Red de alimentación Circuito Exclusivo  Uso General       Con sistema de medida  de Energía  l Si l  No l 
 
Objeto  de la instalación: Parque  Vías  Longitud total (m)  Área total (m)  
 
Capacidad instalada (kVA):   
Tensiones (V)   
Año Terminación construcción  
 
Personas Calificadas responsab les de la instalación: 
Diseño:  Mat. Prof.  
Interventoría (si la hay)  Mat. Prof.  
Construcción.  Mat. Prof.  
 
ITEM ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE 
1 Memorias de cálculo    
2 Determinación de clases de iluminación    
3 Selección de las fuentes luminosas (IRC, vida útil) y compatibilidad con luminarias y ambiente 
de instalación (IP, IK, FHS)    
4 Información fotométrica de las luminarias utili zadas certificada (Matriz de intensidades, Curvas 
o Coeficientes de Utilización).    
5 Validación de software de diseño    
6 Cálculo manual ( alcance, parámetros incluidos y supuestos realizados )    
7 Cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos en el RETILAP     
Factor de uniformidad longitudinal UL    
Relación de alrededores (SR)    
Iluminancia promedio mínima mantenida (luxes)    
Coeficiente de uniformidad de iluminancias    
Iluminancia horizontal promedio (luxes)    
Luminancia promedio (cd/m2)    
Factor de uniformidad general Uo    8  
 
  Resultados del diseño: 
 
Incremento de umbral TI (%)    
11 Determinación del factor de mantenimiento de la instalación de alumbrado    
12 Esquema de mantenimiento disponible al operador o propietario     
 Planos del proyecto de alumbrado aprobados por responsable de la prestación del servicio de 
alumbrado    
13 Accesibilidad a todos los dispositivos de control de luminarias    
Coeficiente de uniformidad de iluminancias     14 Mediciones fotométricas sistema de  
Alumbrado (a las 100 horas de 
funcionamiento) Iluminancia promedio (luxes)    
15 Control de iluminación de exteriores (Incluye avisos)    
16 Cumplimiento de los valores ofrecidos en el diseño    
17 Cumplimiento de Valores de Densidad de Po tencia de la instalación (DPEA)    
18 Sistema de control automático (fotocontroles) de alumbrado Público (Ensayos funcionales)    
19 Puesta a tierra de carcasas de luminarias    
20 Revisión  de certificados de conformidad de productos de iluminación    
20 Certificación de instalaciones eléctricas con RETIE    
Nota: Todos los proyectos de alumbrado público de Nivel C deben cump lir con todos trámites  y el procedimiento establecido  en el Capítulo 6 del 
RETILAP, sin perjuicio del alcance que se establezca por los municipios para  otras categorías de proyectos de alumbrado públic o. 
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y AD VERTENCIAS ESPECIALES (si las hay) e  Identificación de anexos. 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO : Aprobada No Aprobada  
 
Responsables dictamen:  
 
Nombre y firma Organismo de Inspección   
Resolución de acreditación  
 
Dirección Domicilio   
Teléfono  
 
Nombre y firma Inspector   
Mat. Prof.  
 
 Dictamen de inspección y verificación pa ra instalaciones de Alumbrado Público   
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 224 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
 
CAPÍTULO 9  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 
SECCIÓN  900   MECANISMOS  PARA  DEMOSTRACIÓN  DE LA CONFORMIDAD. 
 
900.1  CERTIFICACIÓN  DE LA CONFORMIDAD  PARA  PRODUCTOS.   
 
 
a) Equivalencia con norma . Durante un plazo no mayor a 36 meses, contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente reglamento, se podrá aceptar certificados expedidos en el exterior bajo norma 
técnica internacional o de reconocimiento internacional, si el  organismo que expide la certificación es 
acreditado por entidades firmantes de acuerdos miembr os de IAF y, la norma bajo la cual se certifica 
el producto tiene  equivalencia  con RETILAP. La eq uivalencia plena con RETILAP será verificada y 
avalada mediante concepto expedido por un Organism o de Certificación acreditado por ONAC o SIC  
y será aceptada siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente 
reglamento.  
 
El concepto de equivalencia no es un certificado de prod ucto, el certificado de producto  debe identificar 
plenamente la vigencia, referencia del producto objet o del certificado y para su validez en el país debe 
ser homologado por la SIC o por la entidad o mecanismo que la autoridad competente establezca. 
 
En el evento de que la norma bajo la cual se  cert ificó el producto no contemple uno o varios requisitos 
establecidos en RETILAP  y mediante ensayos realizad os  en laboratorio acreditado se demuestre el 
cumplimiento de tales requisitos faltantes en la no rma, el organismo de certificación de producto podrá 
emitir un concepto de cumplimiento de RETILAP, el  cual complementará el certificado expedido en el 
exterior  y  servirá  para la homologació n del certificado  por parte de la SIC. 
 
b) Certificación mediante declaración del proveedor , Durante los primeros seis meses, contados a 
partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, se podrá aceptar como mecanismo de demostración de la conformidad con RETILAP  la  Declaración del Proveedor, siempre que esta 
cumpla con lineamientos de la norma ISO-IEC-NTC 1 7050  parte  1 y parte 2 (certificación de primera 
parte). Culminado dicho periodo serán exigibles los certificados de producto de tercera parte 
(expedidos por un organismo de certificación de produc to acreditado), para demostrar la conformidad. 
 Aquellas productos respecto de los cuales se demuestre que dentro de los primeros 4 meses de vigencia 
del RETILAP, se inició proceso de certificación de lo s productos mediante la  firma de contrato y pago del 
costo del servicio de certificación, pero transcurrido los 6 meses a que hace referencia el inciso anterior, 
no culminó el proceso de certificación, podrán cont inuar demostrando la conformidad con la declaración 
del proveedor hasta el 31 de diciembre de 2010.  
c) Pruebas acreditadas en laboratorios Colombianos . En el evento que en Colombia, no se cuente 
con por lo menos dos laboratorios acreditados  para realizar alguna o algunas  pruebas o ensayos 
requeridos para la certificación del producto, lo s organismos de certificación podrán aceptar esta(s) 
prueba(s) realizada(s) en laboratorios de otros países, siempre que estos  laboratorios hayan sido 
acreditados por organismos  pertenecientes a IAAC o ILAC, las demás pruebas acreditadas en Colombia 
se deben realizar en laboratorios en Colombia, como par te del  proceso de certificación del producto. Si 
la prueba no acreditada en Colombia necesariamente implica realizar otra u otras  pruebas  que estén  
acreditadas en laboratorios del país,  para no incurrir   en la duplicación de la pr ueba, el certificador podrá 
aceptar las realizadas en el exterior.  
c) Pruebas realizadas en laboratorios evaluados . Durante 24 meses contados a partir de la vigencia 
del reglamento, el organismo certificador acreditado pod rá utilizar pruebas realizadas en laboratorios    
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 225 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
evaluados por el certificador, siempre que estos garanticen la idoneidad para realizar las pruebas, 
independencia  en los resultados, neutralidad  e imparcialidad.    
d) Declaración del Proveedor para luminarias fluorescentes  que usen lámparas fluorescentes T10 
y T12,  Durante de 36 meses contados a partir de la entr ada en vigencia del RETILAP,  las luminarias 
para lámparas fluorescentes  tubulares tipo T10 o T 12  de potencias inferiores a 40 W, para demostrar la 
conformidad con el presente reglamento podrán hacer us o de  la declaración del proveedor, para lo cual 
el fabricante deberá contar con los soportes que  gar anticen el cumplimiento de los requisitos, tal como lo 
exige al norma IEC , ISO NTC 17050 parte 1 y 2. 
 e) Certificación de lámparas y luminarias  decorativas,   Durante de 36 meses contados a partir de la 
entrada en vigencia del RETILAP, los fabricantes nacionales o importadores de lámparas y luminarias  
decorativas, podrán demostrar la c onformidad con el presente reglamento mediante una declaración del 
proveedor, para lo cual solo requieren demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad contra 
riesgos de origen eléctrico, tales como contacto con partes energizadas, cortocircuito, arco eléctrico y  
sobrecarga, para lo cual deben cumplir la norma IEC ISO NTC 17050 partes 1 y 2. 
 
f) Pruebas de larga duración.  A partir de la vigencia del reglamento durante un plazo no mayor al 
establecido en la norma técnica internacional que le aplique al producto, como tiempo de las pruebas   
para demostrar aspectos tales como vida promedio o út il, depreciación del flujo luminoso de fuentes,    
los certificadores podrán aceptar tales pruebas efec tuadas en laboratorios de fabricante, siempre que 
tengan los soportes que demuestre la aplicación  de protocolos que generen credibilidad e 
independencia en los resultados, en todo caso el fabric ante, importador y distribuidor en el territorio 
Nacional, responderán por esa declaración del proveedor. En este caso el fabricante declarará  como 
proveedor la validez de dichos resultados. 
 900.2
 INSPECCIÓN  DE INSTALACIONES  DE ILUMINACIÓN  O ALUMBRADO  PÚBLICO  CON  FINES  
DE CERTIFICACIÓN. 
 Para las instalaciones de iluminación y/o  alumbrado público que requieran el dictamen de inspección, este  será exigible a partir de la acreditación en  el país de tres organismos de inspección  para 
inspección bajo RETILAP. 
 
SECCIÓN  910  TRANSITORIEDAD  EN  ALGUNOS  REQUISITOS. 
  
910.1  TRANSITORIEDAD  EN REQUISITOS  DE PRODUCTO .  
 Los contenidos de mercurio y plomo en las fuentes de iluminación, las eficacias potencias máximas 
permitidas en  lámparas incandescentes e incan descentes alógenas,  las eficacias en lámparas 
fluorescentes tubulares T10 y T12, lámparas fluores centes compactas y fluorescentes tubulares y  las 
eficacias en  balastos, deben cumplir los requisitos transitorios establecidos  para estos productos en el 
capitulo 3, dentro de los plazos allí fijados.  
  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 226 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
 
  
CAPITULO 10 
INTERPRETACIÓN, REVISIÓN, ACT UALIZACIÓN Y VIGENCIA  DEL 
REGLAMENTO. 
 
 
SECCIÓN  1000  INTERPRETACIÓN.   
 El contenido del presente  Anexo General del Regl amento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público , 
expedido por el Ministerio de Minas y Energía siguió  los procedimientos y metodologías aceptados por el 
acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. El órgano competente, para su interpretación y modificación será el Ministerio de Minas y Energía,  lo podrá hacer de oficio o por solicitud de terceros. 
 
El Ministerio de Minas y Energía podrá apoyarse en gr upos  técnicos de trabajo  con participación de las 
distintas partes interesadas en el Reglamento,  para analizar situaciones especiales de la aplicación e 
interpretación del reglamento.  
En aquellos casos relacionados con procedimientos de certificación, donde se trate de productos 
utilizados en iluminación y alumbrado público, la Superintendencia de In dustria y Comercio o el ONAC o 
el Ministerio,   podrá convocar Comités Técnicos co nstituidos por autoridades públicas y expertos, para 
analizar, interpretar y revisar asuntos relacionados con el presente Reglamento, de acuerdo con la Resolución 8728 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio o las normas que la 
modifiquen o sustituyan. 
 
Es entendido que los diseñadores y constructores de las instalaciones de iluminación y alumbrado 
público, así como los fabricantes, distribuidores o importadores de productos; se deben regir por lo 
establecido en el presente Reglamento, sin perjuicio de lo establecido por otras autoridades colombianas 
y deberán ajustar su normatividad técnica para el cabal cumplimiento del presente Reglamento. 
 
SECCIÓN  1010  REVISIÓN  Y ACTUALIZACIÓN.   
 La revisión y actualización del Reglamento se efec tuará por el Ministerio de Minas y Energía.  En 
atención al desarrollo técnico y en casos excepc ionales o situaciones objetivas suficientemente 
justificadas, el Ministerio de Minas y Energía, autori zará requisitos técnicos diferentes de los incluidos en 
el Reglamento Técnico de Instalaciones de iluminación y alumbrado público.  Por su carácter menos 
permanente y de evolución constante, el Minist erio de Minas y Energía podrá revisarlas 
discrecionalmente a fin de que los citados requi sitos estén perfectamente adaptados al nivel de 
desarrollo tecnológico, en cada circunstancia. 
 
Aplicación de nuevas técnicas.  Cuando el diseñador de una instalación prevea la utilización o aplicación 
de nuevas técnicas o se planteen circunstancias no prev istas en el presente Reglamento, podrá justificar 
la introducción de innovaciones técnicas señalando los objetivos, así como las normas internacionales y 
prescripciones que aplica y solicitará al Ministerio de  Minas y energía ( Dirección de Energía) el concepto 
de aceptación.  El Ministerio de Minas y Energía, me diante concepto técnico  podrá aceptar o rechazar el 
proyecto en razón a que resulten o no justificadas  las innovaciones que contenga, de acuerdo con los 
objetivos legítimos del presente reglamento.  
Las empresas del sector de iluminación o alumbr ado público, dentro de la racionalidad técnica y 
económica podrán proponer preceptos complementarios, señalando las condiciones técnicas de carácter 
concreto que sean esenciales para conseguir mayor desempeño en las instalaciones de iluminación y/o 
alumbrado público. Estos preceptos no deben contraponer se a los objetivos de  este Reglamento y serán  
RESOLUCIÓN No.  180540    DE    Marzo 30 de 2010                                          Página 227 de  227  
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  
planteadas ante la Dirección de Energía del Ministerio de Minas y Energía para su evaluación y 
concepto.  
 
SECCIÓN  1020  VIGENCIA. 
 
El presente Anexo General  del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, rige a partir de 
su publicación  en el Diario Oficial y remplaza al Anexo General de la Resolución 181331 del 6 de agosto 
de 2009,  las demás condiciones del  reglamento  continuarán vigentes.  
 
El presente anexo general  tendrá una vigencia de  5 años y podrá modificarse en cualquier momento de 
su vigencia.  La vigencia se renovará por periodos  iguales con las modificaciones o cuando trascurran 
los 5 años y no se encuentren meritos para hacer las modificaciones.  
 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D.C.   
 
 
 
  
 
  
 
 
HERNÁN MARTÍNEZ TORRES  
MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA 
 
 
 
 
 